Co powinien wiedzieć elektryk o wykonywanych instalacjach sanitarnych?
Współpracującego, na budowie, elektryka prosimy o wykonanie okablowania dla: (przewód elektryczny - linka, zapas przewodu do skrócenia min. 2 m)
Ogrzewanie i źródło ciepła

 	Ogrzewanie grzejnikowe Zasilanie 230V w pobliżu grzejników drabinkowych – gniazdko lub kabel dla zasilania grzałki elektrycznej gniazdkowej lub zintegrowanej z grzejnikiem (moc max. 900W).
 	Ogrzewanie powierzchniowe Kabel sterujący 4 x 1,0 mm2 pomiędzy wszystkimi regulatorami temperatury R1, R2... a odpowiadającą im szafką ogrzewania powierzchniowego SZ1, SZ2... Zasilanie 230V do szafek ogrzewania powierzchniowego SZ1, SZ2... Połączenie modułów sterujących z każdej szafki ogrzewania powierzchniowego SZ1, SZ2... z pomieszczeniem kotłowni - kabel 3x1,0 mm2.
 	Kotłownia, węzeł cieplny Czujnik temperatury na zewnętrznej ścianie budynku, nie niżej niż 1,5m nad ziemią na północnej ścianie budynku - kabel 3x1,0 mm2 do pomieszczenia kotłowni (przy kotle). Zasilanie 230V do kotła - podwójne gniazdo w pobliżu kotła. Sterowanie elektromagnetycznym zaworem protekcji gazu - kabel 3x1,0 mm2 od kotłowni do zaworu protekcji gazu. Regulator temperatury dla kotła - kabel 3x1,0 mm2 lub inny wg wymagań producenta urządzeń od wybranej lokalizacji do kotłowni. Zasilanie 230V dla pompy cyrkulacyjnej CWU - podwójne gniazdo w pobliżu podgrzewacza. Zasilanie elektryczne dla pompy ciepła - kabel 5x2,5 mm2 lub inny wg wymagań producenta urządzeń do wybranej lokalizacji pomieszczenia technicznego.

Wentylacja i klimatyzacja

 	Wentylacja mechaniczna, rekuperacja Zasilanie 230V do rekuperatora, nagrzewnicy wstępnej/wtórnej oraz defrostera - 2 gniazda lub zasilanie 3- fazowe w zależności od typu i mocy urządzenia. Sterowanie rekuperatorami - kabel UTP lub inny wg wymagań producenta urządzeń od wybranej lokalizacji (puszka podtynkowa średnica 60 mm) do rekuperatora. GWC/defroster, czujnik temperatury na zewnętrznej ścianie budynku, nie niżej niż 1,5m nad ziemią na północnej ścianie budynku - kabel 3x1,0 mm2 do pomieszczenia gdzie będzie zainstalowany GWC/defroster. Włącznik intensywnej wentylacji - kabel sterujący 3x1,0 mm2 od wybranej lokalizacji do rekuperatora. Zasilanie 230V do przepustnic wentylacyjnych - 1 gniazdo. Sterowanie przepustnicami wentylacyjnymi - kabel 3x1,0 mm2 od wybranej lokalizacji do przepustnicy.
 	Instalacja wentylacji basenu Sterowanie - regulator temperatury i higrometr pomieszczeniowy - osobne kable ekranowane 2x0,25 mm2 lub inne wg wymagań producenta urządzeń od wybranej lokalizacji na hali basenowej do centrali wentylacyjnej. Zasilanie 230V do centrali basenowej - 1 gniazdo (ok. 2kW) Zasilanie 230V - 400V do nagrzewnicy elektrycznej dla centrali basenowej - kabel wg wymagań producenta. Sterowanie od nagrzewnicy elektrycznej do centrali basenowej - kabel wg wymagań producenta. Sterowanie od pompy nagrzewnicy wodnej do centrali basenowej - kabel wg wymagań producenta. Automatyka sterująca od siłownika nagrzewnicy wodnej do centrali basenowej - kabel wg wymagań producenta. System sterujący centralą basenową - kabel UTP lub inny wg. wymagań producenta urządzeń od wybranej lokalizacji do centrali wentylacyjnej.
 	Klimatyzacja Zasilanie 230V lub 380V do klimatyzacji, niezależnie do każdej jednostki zewnętrznej lub wewnętrznej wg. wymagań producenta urządzeń. Połączenie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych klimatyzacji - kabel 4x1,5 mm2 (drut) lub inny wg wymagań producenta urządzeń. Sterowanie klimatyzacją - kabel 3x1,0 mm2 od wybranej lokalizacji do każdej jednostki wewnętrznej wg wymagań producenta urządzeń.

Instalacja sanitarna

 	Instalacja solarna Zasilanie 230V do tablicy sterującej - solarnej. Czujnik temperatury od tablicy sterującej do kolektorów słonecznych - kabel 3x1,0 mm2.
 	Instalacja wody ze studni Zasilanie 230V lub 380V do skrzynki przyłączeniowej. Sterowanie od włącznika ciśnieniowego do skrzynki przyłączeniowej 2x2,0 mm2 lub inny wg wymagań producenta. Połączenie od skrzynki przyłączeniowej do pompy w studni - kabel 4x2,0 mm2 lub inny wg wymagań producenta. Sondy do zabezpieczenia pompy przed suchobiegiem od studni do skrzynki przyłączeniowej w budynku kabel - 3x1,5 mm2

Wróć do innych wpisów w FAQ



Jeżeli masz pytanie, albo sugestię i chcesz skontaktować się z Autorem tego wpisu, to możesz to zrobić, poprzez wysłanie wiadomości na adres : kontakt.autor@instalpol.com.pl