Как правильно укладывать тонкие нагревательные маты — сеткой вниз или вверх?
Можно укладывать как сеткой вниз, так и вверх. Очень удобно раскладывать нагревательный мат как ковер по полу (сеткой вниз). Но, с другой стороны, мат может лежать неровно после длительного нахождения в скрученном состоянии, и переворот может решить эту проблему.
ru
Какая температура греющего кабеля/бетонной стяжки/поверхности пола?
Греющий провод под слоем изоляции нагревается до 120 ℃. Поверхность кабеля — 70-80 ℃. Температура стяжки — 50-60 ℃. Температура поверхности пола при комфортном режиме до 25-30 ℃, при основном обогреве — до 40 ℃. Точно сказать сложно, поскольку температура пола будет зависеть от многих факторов, индивидуальных для каждого помещения.
ru
Какие преимущества имеют программируемые терморегуляторы?
Терморегуляторы (термостаты) предназначены для управления тепловыми процессами в различных областях деятельности. Основное преимущество программируемых терморегуляторов — это возможность задать температуру на долгий срок (неделю). Система будет автоматически понижать температуру на 5 °С ночью или снижать ее до минимума в дневные часы по будням, когда хозяева на работе, достигая заданной температуры непосредственно к их приходу. Это позволяет существенно уменьшить расход электроэнергии.
ru
Какое минимальное расстояние должно быть между витками кабеля?
Минимальное расстояние между витками — 6 см. Отступ от стен — 15 см, минимальный — 10 см. Минимальный отступ от труб отопления и нагревательных приборов — 20 см. Радиус изгиба кабеля должен быть не меньше 5-6 диаметров греющего кабеля.
ru
Какой срок службы теплого пола?
При правильном монтаже и эксплуатации фактический срок службы увеличивается и становится сопоставимым со сроком службы помещения, в котором установлена система. Ориентировочный срок — 50 лет.
ru
Можно ли подключать на один терморегулятор и датчик теплого пола два нагревательных мата в двух соседних комнатах?
Если суммарная мощность двух нагревательных матов не превышает допустимую мощность терморегулятора, то можно. Но из-за того, что датчик теплого пола будет находиться в одной комнате, температура в обоих помещениях будет регулироваться только по показателям комнаты с датчиком. В таких случаях рекомендуем совмещать похожие по микроклимату помещения. Если же суммарная мощность кабелей больше, тогда подключение реализуется через контактор (магнитный пускатель).
ru
Можно ли устанавливать теплый пол без терморегулятора?
Да. Включать или выключать систему можно обычным одноклавишным выключателем или автоматом. Надо только подобрать выключатель так, чтобы он подходил по мощности к контуру теплого пола. Но в такой системе кабель всегда будет греть на полную мощность, а включать и выключать его вы будете сами. То есть, о гибкости и экономичности такой системы можно забыть.
ru
Насколько безопасен теплый пол? Допустима ли его установка во влажном помещении, например, в ванной?
Теплый пол настолько опасен, насколько может быть опасна обычная электропроводка. Только в отличие от проводки, греющий кабель имеет два слоя изоляции и закладывается в толстый слой цементно-песчаной стяжки, тем самым полностью исключая возможность непосредственного контакта человека с греющим кабелем. На счет влажных помещений можно сказать, что при полном высыхании цементно-песчаная стяжка представляет собой крепкую монолитную среду. И чтобы ее пропитать, вода в ванной должна стоять несколько недель подряд. Единственным потенциально опасным фактором может быть электромагнитное излучение, но оно намного меньше, если сравнить его с телевизором или компьютером. К тому же, его можно вообще исключить использованием в системе двухжильного кабеля.
ru
Нужно ли добавлять в стяжку пластификатор при заливке теплого пола?
Не нужно. Пластификатор используют при монтаже водяного теплого пола, чтобы придать пластичные свойства бетону. Это делается для того, чтобы труба из-за теплового расширения не разорвала стяжку. Тепловое расширение кабеля ничтожно мало и составляет десятые доли микрона, поэтому им можно смело пренебречь.
ru
Нужно ли ставить на контур теплого пола защитный автомат (автоматический выключатель)?
Желательно, но не обязательно. От броска тока не застрахована ни одна сеть. Установив автоматический выключатель, вы защищаете свои деньги, вложенные в покупку теплого пола. Также желательно установить УЗО (устройство защитного отключения).
ru
Спустя какое время я почувствую работу теплого пола в своей комнате?
Все зависит от толщины стяжки, вида напольного покрытия и вида греющего элемента. Если это стандартная система (толщина стяжки 3-5 см, слой теплоизолятора 20 мм и мощность 150-180 Вт/м²), она выйдет на заданный эксплуатационный уровень спустя 1,5-2,5 часа. Если используется мат — то через 40-60 минут.
ru
Сушит ли теплый пол воздух?
Температура теплого пола в подавляющем большинстве случаев не поднимается выше 30°С, что сводит высушивание воздуха к минимуму. Для поддержания комфортного уровня влаги в помещении при активном использовании теплого пола или других обогревательных приборов рекомендуется применять увлажнитель воздуха.
ru
Теплый пол не греет/греет недостаточно эффективно. В чем причина?
Причин может быть несколько:
Неисправность датчика температуры пола. В этом случае его очень легко заменить самостоятельно. Стоит отметить, что это относительно распространенная причина неисправности и, как правило, после замены датчика теплый пол снова начинает греть.
Несоблюдение технологии монтажа теплого пола или неправильное подключение к терморегулятору.
Неисправность самого терморегулятора. В этих случаях лучше обратиться в сервисный центр.
ru
У меня над теплым полом слой стяжки составляет 10-15 см. Наверное, это плохо?
Ничего страшного. Система без проблем прогреет такой слой стяжки. Только время первого прогрева системы увеличится. Стоит также заметить, что в Европе придерживаются технологии толстых стяжек (10-15 см) и толстых слоев теплоизолятора (от 10 см). Такая система долго греется, но также долго остывает, медленно отдавая все тепло помещению. И это полностью оправдано, поскольку такие системы очень экономные. Если система еще не залита стяжкой, чтобы свести к минимуму время первого прогрева, нужно поднять гофротрубу с вложенным датчиком как можно ближе к поверхности пола.
ru
Через сколько времени после монтажа можно включать теплый пол?
Спустя 28-30 дней после заливки кабеля стяжкой. Это срок полного высыхания обычной цементно-песчаной стяжки. Включение системы, даже на короткий срок, до высыхания стяжки недопустимо. Также недопустимо включение кабеля в свернутом состоянии (бухте).
ru