Wie berechnet sich der Wirkungsgrad?
Der Wirkungsgrad ist die Maßzahl für die Effizienz eines Wärmetauschers und der Wärmerückgewinnung.

Der im freeAir100 verbaute Gegenstrom-Platten-Wärmetauscher ermöglicht theoretisch eine komplette Rückgewinnung der Abluft-Wärme. In der Realität gehen allerdings doch einige Prozent aufgrund verschiedener Verluste verloren. Das freeAir100 erreicht Wirkungsgrade von über 90%.

Der Wirkungsgrad berechnet sich wie folgt:  <img src="<link> alt="\dpi{80} \bg_white \fn_phv \frac{\Delta T,gemessen}{\Delta T,ideal}" align="absmiddle" />

<img src="<link> alt="\dpi{80} \bg_white \fn_phv \Delta T,ideal" align="absmiddle" /> ist dabei die theoretisch mögliche Temperaturübertragung vom Abluftstrom auf den Zuluftstrom.

<img src="<link> alt="\dpi{80} \bg_white \fn_phv \Delta T,gemessen" align="absmiddle" /> ist die gemessene Temperaturübertragung vom Abluftstrom auf den Zuluftstrom.

<strong>Ein Rechenbeispiel hierzu:</strong>

Die Außenlufttemperatur beträgt 5 °C, die Raumlufttemperatur innen 21 °C.
In diesem Fall gilt somit:  <img src="<link> alt="\dpi{80} \bg_white \fn_phv \Delta T,ideal" align="absmiddle" /> = 16 °C

Gehen wir nun einmal davon aus, dass die frische Luft mit 19,5 °C aus dem freeAir100 in den Raum
einströmt.
Damit gilt: <img src="<link> alt="\dpi{80} \bg_white \fn_phv \Delta T,gemessen" align="absmiddle" /> = 14,5 °C

<img src="<link> alt="Illustration_Wirkungsgrad_klein Bild" title="Illustration_Wirkungsgrad_klein" width="500" height="286" class="aligncenter size-full wp-image-1477" />

Somit beträgt der Wirkungsgrad in diesem Fall:  <img src="<link> alt="\dpi{80} \bg_white \fn_phv \frac{\Delta T,gemessen}{\Delta T,ideal}=\frac{14,5}{16} = 91" align="absmiddle" /> %