Für welche Hersteller und Typen ist Wito-Sicherheitstechnik zertifiziert?
Wir können aktuell die Brandmeldeanlagen der Hersteller Bosch, Sonax, Esser, Notifier, NSC, Telenot und Feststellanlagen von Hekatron montieren und warten.Im Bereich Produkte beschreiben wir Ihnen diese Anlagen kurz und geben Ihnen dazu auch unsere Erfahrungen und Kundenmeinungen wieder.Über die Firmennamenlinks kommen Sie direkt zur Herstellerseite, Links auf den Produkten führen Sie zu unserer Beschreibung auf der Unterseite Produkte:Sonax, Bosch FPA1200 und FPA5000. Altanlagen BZ500, UEZ1000, UEZ2000ESSER IQ8-S, IQ8-M, FlexESNSC Solution F1, Solution F2Telenot Hifire 4000, Altanlagen Comfire 80, BMT 3000 Notifier NF 300, NF 500, NF 3000, NF 5000 Altanlagen NF 400, NF 1000Detektomat 3004PlusHekatron FSZ Basis/Pro
de
Muss ich einen Wartungsvertrag für die Brandmeldeanlage abschließen?
Wenn die Brandmeldeanlage nach DIN 14675 ausgeführt ist dann ja. Es muss zwingend meist eine vierteljährliche Inspektion / Wartung ausgeführt werden.Handelt es sich um eine Anlage, die auf die Feuerwehr aufgeschaltet ist, wird diese nur von der Feuerwehr abgenommen, wenn ein Wartungsvertrag mit einer zertifizierten Fachfirma existiert.Falls nicht, findet keine Abnahme statt und das Gebäude darf nicht in Betrieb genommen werden.
de
Wann brauche ich eine Brandmeldeanlage?
Im Regelfall wird Ihnen das von der Baubehörde vorgegeben. In dem Brandschutzgutachten zu Ihrer Immobilie finden Sie dazu Angaben was genau gefordert wird. Hier steht auch, ob die Anlage nach DIN 14675 als Hausalarm oder als aufgeschaltete Anlage zur Feuerwehr ausgeführt werden muss. Weiterhin finden Sie in dem Gutachten ob es sich um einen Vollschutz, Teilschutz, Schutz von Fluchtwegen oder Einrichtungsschutz des Gebäudes handelt. Vollschutz würde z. B. bedeuten, dass alle Räume mit automatischen Meldern ausgestattet werden müssen.Vereinzelt gibt es auch Kunden, die freiwillig eine Brandmeldeanlage zum Schutz ihrer Immobilie installieren möchten. In diesem Fall gibt es keine Vorgaben. Wir beraten Sie gerne im Detail dazu.
de
Was ist die DIN 14675 - Brandmeldeanlagen (BMA)?
Die DIN 14675 beschreibt neben DIN VDE 0833-1 und -2 den fachgerechten Aufbau und Betrieb einer Brandmeldeanlage, die eine direkte Alarmierung der Feuerwehr auslöst. Gültig ist sie in Deutschland und beschreibt standardisierte Feuerwehrperipherie. Verantwortlich für die Erstellung der Norm ist der Normausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) NA 031. Deshalb wird die DIN 14675 umgangssprachlich auch als Feuerwehrnorm bezeichnet.Sie beschreibt die genaue Ausführung von Brandmeldeanlagen, welche Zertifizierungen die Komponenten der Anlage und die Fachfirmen, die diese Installieren und Warten, aufweisen müssen.Um die Zertifizierung nach DIN 14675 zu erhalten, ist eine vorherige Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 zum Qualitätsmanagement erforderlich. Dort ist auch festgelegt wie groß der Radius des Überwachungsbereiches je nach Meldertyp und Deckenhöhe maximal sein darf.Die DIN 14675 unterteilt Brandmeldeanlagen in vier Kategorien, nach denen der Überwachungsumgang ausgelegt bzw. geplant werden kann.KategorieÜberwachungsumfang1Vollschutz2Teilschutz3Schutz von Fluchtwegen4EinrichtungsschutzDie DIN 14675 unterscheidet die Aufgabengebiete zum Aufbau und Betrieb einer Brandmeldeanlage in Phasen. Die Fachfirma für Brandmeldeanlagen (Ingenieurbüro/Fachplaner oder Facherrichter) – die sich nach DIN 14675 zertifizieren möchte – muss entscheiden, nach welchen Phasen eine Zertifizierung angestrebt wird.PhasePhasenname6.1Planung6.2Projektierung7Montage8Inbetriebsetzung9Abnahme11InstandhaltungDie Firma WiTo-Sicherheitstechnik ist für alle diese hier aufgeführten Phasen zertifiziert.Weitere Details bei BHE als Bundesverband für Sicherheitstechnik e.V.
de
Was ist ein FAT?
FAT = Feuerwehr Anzeige Tableau Hier kann die Feuerwehr sehen, welcher Melder als erstes eine Feuermeldung gab. In einer zweiten Zeile sieht die Feuerwehr, welcher Melder dann noch als letztes bisher ausgelöst hat.Hier kann also die Feuerwehr unabhängig von der Brandmeldeanlage immer die für Sie wichtige Information in gleicher Form ablesen.Das FAT befindet sich hierbei direkt am Eingang des Gebäudes, wobei die Brandmeldeanlage selbst meist in Technikräumen im Keller eingebaut wird.
de
Was ist ein FBF?
FBF = Feuerwehr Bedien FeldHier kann die Feuerwehr die Brandmeldeanlage ansteuern, um zum Beispiel die Sirenen/Blitzleuchten abzustellen oder die Anlage zurückzusetzen, nachdem der Einsatz beendet ist.Das FBF befindet sich gleich neben dem FAT direkt am Eingang des Gebäudes, wobei die Brandmeldeanlage selbst meist in Technikräumen im Keller eingebaut wird.
de
Was ist eine BMZ?
BMZ = BrandmeldezentraleEs bezeichnet sowohl die erste Anlaufstelle der Feuerwehr mit FAT/FBF zur Bedienung der BMZ wie auch die Zentraleinheit der Anlage selbst.Erkennbar ist das sofort an dem in schwarzer dicker Schrift geschriebenen Schild mit der Aufschrift BMZ und dickem rotem Rand.Dieses Schild muss an der Türe zu dem Raum oder Schrank angebracht sein, wo sich das Herz der Anlage befindet und an der Stelle, wo für die Feuerwehr das FAT/FBF zu finden ist.
de
Was ist eine Brandwarnanlage nach VDE 0826 im Vergleich zur Brandmeldeanlage?
Eine Brandwarnanlage dient nur dazu die Personen im Haus zu warnen. Sie ist nicht auf die Feuerwehr aufgeschaltet,  also wird hierbei keine automatische Feuermeldung an die Feuerwehr versendet. Die Personen müssen selbst über die Notrufnummer 112 die Feuerwehr alarmieren.Eine Brandwarnanlage ist also eine Stufe niedriger als die Brandmeldeanlage angesiedelt. Die Firma, die diese installiert, muss auch keine Fachfirma sein und auch keine DIN 14675 und ISO 9001 Zertifizierung vorweisen können.Eine Brandwarnanlage ist erst seit kurzem in der VDE 0826 Teil 2 definiert. Ziel ist es bei kleinen Überwachungsbereichen. wo es "lediglich" darum geht die Personen zu warnen, diese günstigere Variante zu wählen. Die Immobilie wird dabei nur geschützt, wenn auch Personen in dem Gebäude sind, die den Alarm wahrnehmen können. Beispiele für den Einsatz sind hier Kindertagesstätten, kleine Pflegeheime und Hotels mit weniger als 60 Betten.Da keine Alarmierung zur Feuerwehr weitergeleitet wird, kann am Wochenende und Nachts, wenn keiner vor Ort ist, das Gebäude dadurch erheblichen Schaden nehmen. Wie bei Privathaushalten auch, wird dann die Feuerwehr erst durch Nachbarn alarmiert, wenn der Brand oder der Rauch schon deutlich sichtbar ist.Mehr Infos finden Sie bei uns unter Brandwarnanlagen in Kitas, auf der Seite zum Thema Brandwarnalagen, auf der Produktseite zu unseren angebotenen Anlagen oder bei der Firma Daitem auch unter der externen Seite brandwarnalage.de
de
Was sind Feuerwehrlaufkarten?
Feuerwehrlaufkarten sind Grundrisspläne im Format DIN A3. Sie haben Vorder- und Rückseite und tragen die Nummer der Meldergruppe. Die Meldergruppe und der Melder werden im FAT angezeigt. Damit sucht sich die Feuerwehr den entsprechenden Plan heraus und kann darauf eingezeichnet den Weg zu diesem Melder (wo auch das vermeintliche Feuer ist) finden.
de
Wie oft muss die Brandmeldeanlage gewartet werden?
Eine Brandmeldeanlage nach DIN 14675 ob Hausalarm oder aufgeschaltet auf die Feuerwehr MUSS zwingend regelmäßig von einer Fachfirma inspiziert und gewartet werden. Diese Fachfirma muss nach DIN 14675, auch für die Wartung von Brandmeldeanlagen zertifiziert sein. Einmal pro Jahr muss zusätzlich jeder Melder und jede Ansteuerung geprüft werden. Im Regelfall bedeutet dies, dass pro Quartal ein Viertel aller Melder geprüft wird. Somit sind über ein Jahr gesehen alle Melder geprüft und die Fachfirma kann so auch feststellen ob die Alarme in der Brandmeldezentrale korrekt ankommen.Automatische Rauchmelder werden im Regelfall mit einem Prüfgas getestet. Wärmemelder werden mit einem speziellen Hitzeprüfkopf aufgeheizt bis sie Alarm geben. Druckknopfmelder (Handfeuermelder) werden mit dem Schlüssel geöffnet und der Knopf gedrückt. Sind Alarmgeber (Sirenen/Blitzleuchten) vorhanden werden diese auch getestet.Sämtliche Ansteuerung, die in der Brandmeldezentrale einprogrammiert sind, werden getestet. Dies sind z. B. Steuerungen, damit der Aufzug ins Erdgeschoss oder in ein Stockwerk fährt wo keine Auslösung stattfand. Auch Ansteuerung zum Öffnen von Fluchttüren, wie zum Beispiel in Pflegeheimen werden darüber realisiert.In der Anlage selbst wird die Ansteuerung des FSD (Feuerwehrschlüsseldepot) und die Übertragung einer Störung oder eines Feueralarms an die Hilfeleistende Stelle getestet.Jede Brandmeldeanlage ist gegen Stromausfall mit Akkus gesichert, die die Anlage noch mindestens 72 Stunden mit Strom versorgen können/müssen. Diese Akkus müssen auch im Ruhe und Alarmzustand gemessen werden und alle vier Jahre ausgetauscht werden.Jede Wartung wird im sogenannten Prüfbuch der Anlage dokumentiert. Zusätzlich verwenden wir zur ISO 9001 Dokumentation Prüflisten in denen sämtliche Melder und Steuerungen aufgeführt sind und nach jedem Test dokumentiert werden.
de
Wieviel kostet eine Brandmeldeanlage?
Das lässt sich nicht pauschal kalkulieren. Im wesentlichen hängt es von der Größe des Gebäudekomplexes, der Nutzung und den Vorgaben des Branschutzkonzeptes ab. Auch ob alle Räumlichkeiten (Vollschutz) mit automatischen Meldern geschützt werden müssen oder nur die Fluchtwege. Weiterhin ob es "lediglich" ein Hausalarm ist oder ob auch eine Feuerwehraufschaltung gefordert ist.Bedenken Sie, dass es für Brandmeldeanlagen auch zwingend einen Wartungsvertrag einer Fachfirma geben muss, wodurch Ihnen zusätzliche Kosten pro Quartal in den Folgejahren entstehen.Der Preis kann sich ab ca. 2500€ bis zu einigen Tausend Euro bewegen. Bei Großanlagen sprechen wir sogar von sechsstelligen Beträgen.Sprechen Sie uns an, damit wir Ihnen eine erste grobe Abschätzung für Ihre Gegebenheiten geben können.
de
Wo beauftrage ich eine Brandmeldeanlage?
Wird eine Brandmeldeanlage nach DIN 14675 von der Baubehörde gefordert, so darf nur eine speziell dafür zertifizierte Fachfirma diese installieren.Zudem ist in der Zertifizierung auch festgelegt, welche Anlage die Fachfirma montieren und Warten darf (Hersteller / Typ).
de