Jak mogę regulować prędkość wentylatora z silnikiem indukcyjnym prądu zmiennego?
Silnik sterowany napięciem przemiennym to silnik indukcyjny prądu przemiennego, którym można sterować poprzez zmianę napięcia silnika. Sentera oferuje różne typy sterowników prędkości wentylatorów dla tych typów silników, w oparciu o różne technologie: Technologie regulujące prędkość silnika poprzez obniżenie napięcia silnika: - Transformatorowe regulatory prędkości wentylatora wyposażone są w 5-stopniową kontrolę prędkości obrotowej silników sterowanych napięciem przemiennym. Te kontrolery prędkości wentylatora z autotransformatorami zapewniają proste, ale solidne rozwiązanie do kontrolowania prędkości wentylatora poprzez stopniową regulację napięcia silnika sterowanego napięciem AC. W niektórych przypadkach kontroler prędkości wentylatora może wytwarzać buczenie z powodu technologii autotransformatora, ale silnik będzie bardzo cichy. Dostępne dla jedno- lub trójfazowych silników sterowanych napięciem do 20 A. - Elektroniczne regulatory prędkości wentylatora mają płynną regulację prędkości obrotowej dla silników sterowanych napięciem przemiennym. Te regulatory prędkości wentylatora wykorzystują kontrolę kąta fazowego (technologia TRIAC) do regulacji napięcia silnika i kontroli prędkości wentylatora. Dzięki tej technologii regulator prędkości wentylatora będzie bardzo cichy. W zależności od typu silnika silnik może powodować buczenie przy niższych prędkościach. Dostępne dla jedno- lub trójfazowych silników sterowanych napięciem do 10 A. - Przetwornice prądu przemiennego mają płynną regulację prędkości obrotowej dla jednofazowych silników sterowanych napięciem przemiennym. Te regulatory prędkości wentylatora regulują napięcie silnika za pomocą technologii PWM (modulacja szerokości impulsu) za pomocą tranzystorów bipolarnych z izolowaną bramką (IGBT). W porównaniu z elektronicznymi regulatorami prędkości wentylatorów, przerywacze prądu przemiennego wytwarzają prawie idealne sinusoidalne napięcie silnika. Zarówno silnik, jak i regulator prędkości wentylatora będą bardzo ciche. Dostępne dla jednofazowych silników prądu przemiennego do 2,5 A. W przypadku silników indukcyjnych prądu przemiennego, których nie można kontrolować zmieniając napięcie silnika, wymagany jest przemiennik częstotliwości -  falownik (lub VSD - napęd o zmiennej prędkości). - Przemienniki częstotliwości (falowniki) generują prawie idealne sinusoidalne napięcie silnika za pomocą technologii PWM (modulacja szerokości impulsu) z wykorzystaniem tranzystorów bipolarnych z izolowaną bramką (IGBT). Stosunek napięcia do częstotliwości jest utrzymywany na stałym poziomie, co zapewnia optymalne sterowanie silnikiem i bardzo cichą pracę silnika i przemiennika częstotliwości. Dostępne dla silników jedno- lub trójfazowych do 46 A.    We wszystkich tych scenariuszach żądaną prędkość silnika można regulować ręcznie za pomocą pokrętła (sterowanie lokalne lub zdalne) lub w funkcji CO2, jakości powietrza lub innego parametru (w zależności od zapotrzebowania). W tym drugim scenariuszu czujnik HVAC jest podłączony do regulatora prędkości wentylatora w celu obliczenia optymalnej prędkości wentylatora. Więcej informacji można znaleźć na stronie rozwiązań Sentera.