Jakiego zasilacza użyć do mojej sieci PoM?
Urządzenia Sentera można łączyć ze sobą za pomocą „PoM” czyli „Power over Modbus”. Oznacza to, że zarówno komunikacja Modbus RTU, jak i zasilacz 24 VDC są dystrybuowane za pomocą jednego kabla sieciowego nieekranowanej skrętki (UTP). Większe sieci zawierające wiele urządzeń powinny być podzielone na różne segmenty. Dla każdego segmentu całkowity pobór prądu musi pozostać ograniczony do maksymalnie 1,5 A.  Aby wybrać odpowiedni zasilacz, oblicz całkowitą sumę maksymalnego poboru prądu wszystkich podłączonych urządzeń w segmencie. Na podstawie tej sumy wybierz zasilacz o wystarczającej pojemności, aby zapewnić zasilanie dla wszystkich podłączonych urządzeń. Zalecamy wykorzystanie nie więcej niż 90% (*) maksymalnej pojemności zasilacza, aby zrekompensować straty mocy w kablach i prądy rozruchowe podczas rozruchu. (*) W zależności od produktów podłączonych do sieci PoM.