1 - Que faut-il faire pour installer la production d'eau chaude sanitaire ?
avoir préalablement installé un kit 2ème circuit direct (réf 7510003)
 	raccorder l’aquastat ou la sonde sanitaire sur les bornes « Amb2 » du pilote hydraulique HRC
 	paramétrer le régulateur (2ème circuit = sanitaire avec aquastat ou sonde et paramètres P219 à P221)