3 - Comment visualiser les informations reçues des auxiliaires et la consigne de chauffage calculée par la chaudière ?
Appuyer 3 secondes sur la molette pour accéder à la liste des données (mesures, données calculées et états des actionneurs).
 	Le défilement des données se fait par rotation de la molette :

- AMBIANCE 1 : état du thermostat (0=non demande ou 1=demande) ou température ambiante (20°C exemple) de la zone 1
- AMBIANCE 2 : état du thermostat (0=non demande ou 1=demande) ou température ambiante (20°C exemple) de la zone 2
- EXTERIEUR : température extérieure (-35°C exemple)
- LOI D’EAU : température de consigne du circuit chauffage (50°C exemple)
- PAC RETOUR : température de retour d’eau de la pompe à chaleur (43°C exemple)
- PAC DEPART : température de départ d’eau de la pompe à chaleur (52°C exemple)
- AIR PAC : température d’air extérieur mesuré par la pompe à chaleur (6°C exemple)
- EVAPO : température d’évaporateur de la pompe à chaleur (6°C exemple)
- COMPRESS - 1 : température de refoulement compresseur 1 (97°C exemple)
- COMPRESS - 2 : température de refoulement compresseur 2 (87°C exemple)
- PILOTE : température d’eau au départ du pilote HRC (40°C exemple)
- PRESSION : pression d’eau du circuit chauffage (0,7 bar exemple)
- SONDE ECS : température d’eau du ballon ECS (53°C exemple)
- AQUASTAT : état de l’aquastat du ballon ECS (0=non demande ou 1=demande)
- PISCINE : température d’eau piscine (23°C exemple)
- DEBIT : état de la demande piscine par contrôleur de débit (0=non demande ou 1=demande)
- DELESTAGE : état de l’entrée délestage « Del » (0=délestage en cours ou 1 = pas de délestage en cours)
- HP / HC : état de l’entrée heure pleine / heure creuse « HP/HC» (0=délestage en cours ou 1 = pas de délestage en cours)