4 - Comment faire pour piloter le fonctionnement de HRC par un régulateur externe ?
Raccorder la sortie contact sec du régulateur externe aux bornes HP/HC ou délestage du pilote hydraulique.
Lorsque le contact du régulateur est fermé (ou qu’il y a un pontet comme en sortie d’usine), la pompe à chaleur suit son fonctionnement courant.
Lorsque le contact du régulateur est ouvert, la pompe à chaleur adopte le fonctionnement choisi via les paramètres P217 (pour un raccordement sur HP/HC) et P218 (pour un raccordement sur Del).