Hoe stel ik de weersafhankelijke regeling en stooklijn in voor de Elga?
Het is mogelijk om de Elga weersafhankelijk aan te sturen. Om dit te realiseren zal de Elga en de Honeywell Chronotherm Touch modulation thermostaat weersafhankelijk ingesteld moeten worden. Voor het instellen van de thermostaat parameters verwijzen wij naar hoe wijzig ik de parameters van de Elga? U gaat dan naar het INSTALL INSTELLINGEN menu in plaats van INSTALL KETEL menu. Ook adviseren wij een externe buitenvoeler te plaatsen die aan de noordgevel van de woning geplaatst wordt, zodat er geen externe oorzaken zijn die de gemeten temperatuur beïnvloeden (zoals de zon bijvoorbeeld).

Ga als volgt te werk:

 	Sluit de externe buitenvoeler aan
 	Zet op de Elga dipswitch B1 en B2 op ON
 	Stel parameter 29 op de thermostaat op 1
 	Stel parameter 30 op de thermostaat in op een stooklijn die overeenkomt met het afgiftesysteem. Adviesinstellingen zijn:

 	Stooklijn 5 – 8: alleen vloerverwarming (verdeler zonder menging)
 	Stooklijn 10 – 20: radiatoren of radiatoren en vloerverwarming (mengverdeler met pomp)


 	Stel de ingestelde temperatuur op de thermostaat in op 22°C of hoger

De Elga en de Honeywell Chronotherm Touch modulation thermostaat zijn nu weersafhankelijk ingesteld.

Als u meer wilt weten over weersafhankelijke regeling dan verwijzen wij u naar de installateurshandleiding.