Waar moet ik rekening mee houden bij het elektrisch aansluiten van de Loria?
Een aantal aandachtspunten voor het elektrisch aansluiten
van de Loria zijn:



Er hoeft geen drie-fase aansluiting in de woning
aanwezig te zijn, maar 3 afzonderlijke groepenDe 3 groepen voorzien de volgende componenten
van voeding:De buitenunit en (met behulp van de 4-aderige
kabel) de besturingsprinten in de binnenunitDe naverwarmer (cv-element) in de binnenunitIndien
aanwezig: de sanitair warmwater element (ssw-element) in de boilerDe afzekering van de 3 groepen is 16A, behalve
bij de Loria 6008 en 6010. 
Deze modellen hebben een buitenunit met een hoger vermogen, waardoor de
buitenunit een afzekering van 20A nodig heeft. Gebruik automaten met een C-karakteristiekKabel advies: bij een afzekering van 16A
3x1.5mm2 en bij 20A 3x2.5mm2. Kabel tussen de buitenunit en binnenunit is
4x1.5mm2.



Hieronder staat een overzicht voor de benodigde afzekeringen
per model:



Modelbuiten-/binnenunitsww-elementcv-elementLoria 600416A16A16ALoria 600616A16A16ALoria 600820A16A16ALoria 601020A16A16A