Welke stooklijn (dipswitch A1 + A3) kan ik het beste instellen voor de Elga?
De stooklijn (dipswitch A1 + A3) heeft invloed op het regelgedrag van de Elga. Bij de inbedrijfstelling zal de stooklijn ingesteld moeten worden op het afgiftesysteem en de isolatie van de woning. In de onderstaande tabel staan adviesinstellingen. Indien blijkt dat de ingestelde stooklijn na een periode niet voldoet dan kunt u de stooklijn wijzigen. De stooklijnen staan vermeld in de installateurshandleiding met de daarbij behorende dipswitchs instellingen.




  Afgiftesysteem:
  
  Isolatie woning:
  
  Dipswitch advies:
  
  Alleen vloerverwarming
  
  Goed
  
  A1 = off, A3 = on
  
  Alleen vloerverwarming
  
  Matig - slecht
  
  A1 = on, A3 = on
  
  Alleen LT-radiatoren
  
  Goed
  
  A1 = off, A3 = off
  
  Alleen LT-radiatoren
  
  Matig - slecht
  
  A1 = on, A3 = off
  
  Alleen HT-radiatoren
  
  Goed
  
  A1 = off, A3 = off
  
  Alleen HT-radiatoren
  
  Matig - slecht
  
  A1 = on, A3 = off
  
  LT- en LH-radiatoren
  
  Goed
  
  A1 = off, A3 = off
  
  LT- en LH-radiatoren
  
  Matig - slecht
  
  A1 = on, A3 = off
  
  Vloerverwarming + LT-radiatoren
  
  Goed
  
  A1 = off, A3 = on
  
  Vloerverwarming + LT-radiatoren
  
  Matig - slecht
  
  A1 = off, A3 = on
  
  Vloerverwarming + HT-radiatoren
  
  Goed
  
  A1 = off, A3 = off
  
  Vloerverwarming + HT-radiatoren
  
  Matig - slecht
  
  A1 = off, A3 = off