Hoe ontlucht ik de radiator?
Stap 1: thermostaat op laagste stand zetten

De circulatiepomp mag niet ingeschakeld zijn op het moment dat u aan het ontluchten bent. Zet daarom de thermostaat op de laagste stand, waardoor de pomp wordt uitgeschakeld. Bij oudere ketels draait de pomp altijd en moet u dus de stekker uit het stopcontact halen.

Stap 2: waterdruk controleren

Kijk of de waterdruk in de installatie voldoende is. De wijzer op de metertje op de CV-ketel of radiator tussen 1,5 en 2 atmosfeer staan. Is de druk lager, dan moet u eerst de installatie bijvullen met water.

Stap 3: ontluchten

Open het ventiel op de radiator met het CV-sleuteltje. U hoeft dit sleuteltje maar een halve slag te draaien. Zorg dat u een doekje bij de hand heeft voor het water dat uit de radiator komt. U hoort een sissend geluid; de lucht ontsnapt uit de radiator. Wanneer er water uit het ontluchtingsventiel komt, is het klaar. Draai dan het ontluchtingsventiel weer dicht. Het kan zijn dat er geen lucht uit het ventiel komt. In dat geval is de radiator goed gevuld of de radiator hangt niet goed schuin, dan moet de ophanging bijgesteld worden. Als dit het geval is, dan meldt u een reparatieverzoek.

Stap 4: klaar

Steek de stekker weer in het stopcontact of schakel de circulatiepomp weer in. U kunt de thermostaat nu weer op de gewenste temperatuur zetten.
nl
Hoe vul ik de CV-installatie bij?
Stap 1: CV uitzetten

Voordat u gaat bijvullen met water, moet u de CV-installatie uitzetten. Dit doet u door de stekker uit het stopcontact te halen. Begin pas met bijvullen als de temperatuur in de ketel lager is dan 40°C.

Stap 2: vulslang vollopen en aansluiten

Sluit de vulslang aan op de waterkraan en laat hem langzaam vollopen met water. Door de vulslang eerst vol te laten lopen, voorkomt u dat er teveel lucht in de CV-installatie komt. Zodra er water uit het uiteinde van de vulslang komt, sluit u hem af. Zet de waterkraan even uit. De vulkraan bevindt zich altijd nabij het metertje.

Stap 3: vullen

Zet de vulslang op de vulkraan van de CV-installatie. Draai eerst de waterkraan open en daarna meteen de vulkraan. Zorg er wel voor dat u de ketel geleidelijk vult, anders kan het gebeuren dat de meter niet de juiste stand aanwijst. Open alle radiatorkranen binnen het de CV-installatie.

Stap 4: afsluiten vulkraan en waterkraan

Zodra de druk in de installatie weer op peil is (tussen 1,5 en 2 atmosfeer), sluit u de vulkraan en de waterkraan.

Stap 5: ontkoppelen vulslang

Koppel na het bijvullen altijd de vulslang los. Doet u dat niet en de waterkraan staat nog aan, dan kan hij losschieten met als gevolg; een groot waterballet. Ook kan uw vulslang poreus zijn en dan kan hij klappen. 

Stap 6: aanzetten CV

Zet de CV-installatie weer aan door de stekker in het stopcontact te steken.
nl