Il est maintenant obligatoire que le ventilateur-extracteur de la salle de bain ne soit pas directement au-dessus de la douche. Depuis quelle année cette exigence ?
&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous dites devoir déplacer votre ventilateur ; d&#39;où vient cette requête ?  Il n&#39;existe pas à notre connaissance de règlement vous obligeant à déplacer un ventilateur déjà installé ! &lt;strong&gt;Le Code du bâtiment stipule que la présence d&#39;un ventilateur d&#39;extraction dans la salle de bain est obligatoire et que sa capacité doit être au minimum de 25 L/s&lt;/strong&gt;. Cela dit, on ne peut pas installer n&#39;importe quel ventilateur directement au-dessus de la douche, car &lt;strong&gt;l&#39;appareil doit obligatoirement être relié à un circuit muni d&#39;un disjoncteur de mise à la terre &lt;/strong&gt;(disjoncteur différentiel).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, il faut savoir qu&#39;un ventilateur situé au dessus de la douche sera plus sujet à la corrosion. Une installation au centre de la pièce pourrait par conséquent être plus appropriée.&lt;/p&gt;
fr
Maison des années 1950 devenue à aire ouverte au RDC. Est-il nuisible de réduire le nombre de conduits de retour d'air?
&lt;p&gt;Bonjour Cédric,&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Oui effectivement, vous faites bien d&#39;avoir des doutes. Il est par contre possible que le simple fait d&#39;ouvrir le rez-de-chaussée ait déjà légèrement débalancé votre &lt;br&gt; système. Si vous souhaitez ne garder qu&#39;un seul conduit, nous vous conseillons au préalable de vérifier s&#39;il est d&#39;un diamètre assez important pour le retour d&#39;air de l&#39;espace agrandi. Ensuite, nous vous recommandons de faire l&#39;installation de l&#39;échangeur d&#39;air, puis de refaire le balancement de votre système une fois toutes les modifications et ajouts effectués, ceci afin de prendre en compte la nouvelle dynamique de votre bâtiment.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Sinon, il est possible également de laisser les conduits tel quel, mais il est déconseillé de supprimer des conduits existants sans revérifier le balancement des débits aux grilles, surtout si on compte là-dessus pour l&#39;approvisionnement d&#39;air frais.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Bons travaux,&lt;br&gt;  &lt;/p&gt;
fr
Nous avons été inondés au printemps. Nous ne pensons pas pouvoir remettre une fournaise au sous-sol mais les conduits sont présents et la thermopompe intacte. Nos Options?
&lt;p&gt;Les inondations sont toujours une très mauvaise nouvelle. Nous espérons que malgré les dégâts la plupart de vos effets ont pu être sauvés. Également, faites attention à votre santé et à la structure de votre bâtiment, il est conseillé de bien sécher tous les éléments qui ont été mouillés : en ouvrant les murs à environ 1 pied au-dessus du niveau de l&#39;inondation et en s&#39;assurant de bien les sécher avec des ventilateurs et un déshumidificateur avant de les refermer.&lt;br&gt; &lt;br&gt; Il est effectivement préférable de prendre toutes les mesures nécessaires en cas d&#39;autre évènement identique. Voici quelques-unes des mesures préconisées par le programme LEED en zone inondable :&lt;/p&gt; &lt;ul&gt; &lt;li&gt;les équipements de chauffage, climatisation et chauffage de l&#39;eau doivent être situés au-dessus du niveau de la crue centenaire&lt;/li&gt; &lt;li&gt;les conduits doivent être situés au-dessus du niveau de la crue centenaire&lt;/li&gt; &lt;li&gt;le boîtier électrique doit être situé au-dessus du niveau de la crue centenaire&lt;/li&gt; &lt;li&gt;limiter les circuits électriques situés au sous-sol au sous-sol uniquement&lt;/li&gt; &lt;li&gt;installer un dispositif de déconnexion au-dessus du niveau du sol pour permettre une coupure facile de l&#39;alimentation électrique en cas d&#39;urgence&lt;/li&gt; &lt;li&gt;installer un dispositif anti-refoulement pour toute tuyauterie d&#39;évacuation située en-dessous du niveau de la rue adjacente&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;p&gt;L&#39;installation du même système serait déconseillé pour éviter de devoir le rechanger en cas d&#39;autres inondations. Vous pouvez vérifier avec un fournisseur de produits ainsi que votre installateur s&#39;il serait possible d&#39;installer une unité de thermopompe bibloc camouflée dans le plancher/plafond et utilisant votre réseau de distribution existant (malheureusement il est plus facile de trouver l&#39;information en anglais en recherchant &quot;Mini Split Ceiling-Concealed Indoor unit&quot;).&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Pour assurer la ventilation d&#39;air frais, vous pouvez effectivement opter pour un échangeur d&#39;air situé au rez-de-chaussée, ou bien de faible épaisseur et situé en haut de votre sous-sol. Il est également possible d&#39;opter pour des échangeurs muraux de type Lunos.&lt;br&gt; &lt;br&gt; Pour le chauffage, le plus simple et résilient serait d&#39;installer des plinthes d&#39;appoint au sous-sol et dans les pièces du rez-de-chaussée, ainsi qu&#39;une ou des unités de thermopompes biblocs murales. Essayez également de disposer les unités extérieures de thermopompe en hauteur en cas d&#39;inondation importante.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Pour savoir si &lt;a href=&quot;<link> target=&quot;_blank&quot;&gt;votre maison est située en zone inondable ou à risque, lire cet article&lt;/a&gt;. &lt;/p&gt;
fr