Comment améliorer le système très peu efficace d'extraction pour changer l'air du logement?
&lt;p&gt;Bonjour Pierre, &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Si le système est peu efficace, il peut s&#39;agir d&#39;une part du fait que le conduit de la sécheuse soit relié aux autres conduits. Le Code national du bâtiment (CNB) est bien clair à ce propos : les tuyaux de la sécheuse ne peuvent être raccordés et ne peuvent sortir en un seul endroit. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;6.2.3.9. Conduits et bouches d&#39;extraction&lt;/strong&gt;&lt;br&gt; 7) Les &lt;em&gt;conduits d’extraction&lt;/em&gt; desservant des sécheuses ne doivent pas être raccordés aux autres &lt;em&gt;conduits d’extraction&lt;/em&gt;. Le CNB définit comme &quot;conduit d&#39;extraction&quot; un&lt;em&gt; conduit servant à extraire à l’extérieur l’air d’une pièce ou d’un local.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Il faudrait donc trouver un moyen de les séparer. Par la suite, si vous voulez un système plus efficace, vous pouvez acheter un nouveau ventilateur d&#39;extraction plus puissant.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Une autre solution serait &lt;a href=&quot;<link> target=&quot;_blank&quot;&gt;d&#39;installer un VRC dans votre logement&lt;/a&gt;. &lt;/p&gt; &lt;h4&gt;Autres recommandations&lt;/h4&gt; &lt;ul&gt; &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;<link> target=&quot;_blank&quot;&gt;Lire cette réponse&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Le conduit doit être en métal et non combustible (les conduits de plastique souple sont interdits);&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Le conduit devrait être le plus court possible;&lt;/li&gt; &lt;li&gt;limitez les coudes;&lt;/li&gt; &lt;li&gt;isolez le conduit s&#39;il passe par un endroit non chauffé;&lt;/li&gt; &lt;li&gt;l&#39;évent doit diriger l’air vers le bas et comporter un clapet anti-retour.&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;p&gt;Bons travaux !&lt;/p&gt;
fr
Est-il avantageux de débourser pour un échangeur d'air récupérateur de chaleur ?
&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Un ventilateur récupérateur de chaleur (VRC) est sans conteste le meilleur appareil pour la ventilation mécanique d&#39;une habitation dans un climat comme le nôtre&lt;/strong&gt;. Si l&#39;échangeur d&#39;air ne récupère pas la chaleur, vous jetez carrément dehors votre air chèrement chauffé ! En préchauffant l&#39;air entrant, le VRC &lt;strong&gt;limite grandement les dépenses en chauffage&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;&lt;h3&gt;Fonctionnement du VRC&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;Un VRC récupère &lt;strong&gt;de 50 à 90 % de la chaleur &lt;/strong&gt;(les modèles homologués Energy Star récupèrent au moins 60% de la chaleur par une température extérieure de -25 degrés Celsius). Ces chiffrent parlent d&#39;eux-mêmes !  Le VRC est d&#39;ailleurs obligatoire dans les constructions neuves.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Choisissez un modèle écoénergétique doté d’un moteur à commutation électronique (MCE ou ECM en anglais).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour en savoir plus, voyez cette fiche :&lt;a href=&quot;<link> target=&quot;_blank&quot;&gt; Le VRC: une garantie d’économies d’énergie, surtout au Québec !&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;* Note sur les ventilateurs récupérateurs d&#39;énergie (VRE)&lt;/strong&gt; : un VRE remplit les mêmes fonctions qu&#39;un VRC, sauf qu&#39;il peut en plus récupérer l&#39;humidité de l&#39;air sortant pour l&#39;insuffler dans l&#39;air entrant. Ceci est utile uniquement dans les maisons de grande superficie avec peu d&#39;occupants et donc peu de sources d&#39;humidité. Les VRE ont généralement un taux de récupération de la chaleur inférieur à celui d&#39;un bon VRC et ne sont pas le meilleur choix dans la majorité des cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;
fr
On voit souvent des échangeurs d'air dans les nouvelles construction très étanches, mais ont-ils leur importance aussi dans les maisons qui ne le sont pas?
&lt;p&gt;Ce qu’il faut premièrement vérifier c&#39;est la provenance de l&#39;air qui alimente le système de ventilation. Dans l&#39;air du grenier, qui serait donc de l&#39;air froid non chauffé, ou est-ce un retour d&#39;air provenant de l’intérieur de la maison qui alimente l’appareil ? Cela pourrait en partie expliquer votre facture énergétique.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Dans tous les cas, il faut vérifier que tous les conduits de ventilation qui traversent l’isolant soient entièrement et parfaitement isolés... L&#39;inverse est malheureusement une mauvaise pratique très courante dans les systèmes ajoutés aux maisons plus anciennes.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Finalement, vous n&#39;avez très probablement pas besoin d&#39;un échangeur d&#39;air; la maison changeant l&#39;air de la maison elle-même, via ventilaton naturelle. Si votre facture est si élevée, votre maison doit être mal isolée et très peu étanche. Une ventilation mécanique est nécessaire à partir de 2 CAH par 50Pa environ, ce qui ne doit pas être votre cas! Par exemple, un triplex classique datant d&#39;avant guerre à Montréal a entre 10 et 12 CAH à 50PA. Pour plus d&#39;informations sur les CAH, nous vous invitons à lire cette réponse : &lt;a href=&quot;/assistance/question/ventilation-a-moins-davoir-une-maison-excessivement-etanche-moins-de-03-changement-dair-a&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;VENTILATION. À MOINS D’AVOIR UNE MAISON EXCESSIVEMENT ÉTANCHE (MOINS DE 0,3 CHANGEMENT D’AIR À L’HEURE), A-T-ON VRAIMENT BESOIN D’UN VRC?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Pour en savoir plus sur &lt;a href=&quot;<link> target=&quot;_blank&quot;&gt;comment ventiler sa maison, sur la règlementation en lien avec la ventilation des habitations, le nettoyage des conduits et l’installation des systèmes, lire notre article&lt;/a&gt; qui fait le tour de la question.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Bonne chance ! &lt;/p&gt;
fr
Peut-on évacuer la sortie de la sécheuse par le même tuyau que l'échangeur d'air ?
&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même si le renvoi de la sécheuse ne passe pas par l&#39;échangeur d&#39;air, vous ne pouvez pas raccorder les tuyaux et les faire sortir en un seul endroit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On peut lire dans le Code national du bâtiment (CNB) :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;6.2.3.9. Conduits et bouches d&#39;extraction&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;7) Les &lt;em&gt;conduits d’extraction&lt;/em&gt; desservant des sécheuses ne doivent pas être raccordés aux autres&lt;br&gt;&lt;em&gt;conduits d’extraction&lt;/em&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le CNB définit comme &quot;conduit d&#39;extraction&quot; un&lt;em&gt; conduit servant à extraire à l’extérieur l’air d’une pièce ou d’un local.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;h4&gt;Autres recommandations&lt;/h4&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le conduit doit être en métal et non combustible (les conduits de plastique souple sont interdits);&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Le conduit devrait être le plus court possible;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;limitez les coudes;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;isolez le conduit s&#39;il passe par un endroit non chauffé;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;l&#39;évent doit diriger l’air vers le bas et comporter un clapet anti-retour.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
fr