Comment pourrais-je pressuriser ma maison de façon à ce que l'air n'entre pas par la cheminée?
&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Qu&#39;importe l&#39;appareil de ventilation utilisé,&lt;strong&gt; il est important que la pression dans l&#39;habitation soit équilibrée&lt;/strong&gt;. Créer une forte pression positive dans la maison pour empêcher l&#39;air d&#39;entrer par la cheminée &lt;strong&gt;n&#39;est pas la solution&lt;/strong&gt; en termes d&#39;efficacité énergétique&lt;strong&gt;.&lt;/strong&gt; Puisque le technicien avec lequel vous avez fait affaire jusqu&#39;à présent n&#39;a su résoudre le problème, vous gagneriez peut-être à contacter un &lt;strong&gt;spécialiste de la ventilation&lt;/strong&gt;. &lt;/p&gt; &lt;h2&gt;Comprendre la pression&lt;/h2&gt; &lt;p&gt;Certains appareils dans nos maisons, comme les &lt;strong&gt;sécheuses&lt;/strong&gt;, les &lt;strong&gt;ventilateurs d’extraction&lt;/strong&gt; et les &lt;strong&gt;foyers&lt;/strong&gt;, provoquent une &lt;strong&gt;différence de pression d’air entre l’intérieur et l’extérieur&lt;/strong&gt; de la maison selon qu’ils évacuent de l’air de la maison ou en aspirent. Par exemple, lorsque la sécheuse évacue de l’air à l’extérieur de la maison, un air de remplacement doit forcément y pénétrer par une autre voie. Le chemin qu’emprunte l’air de remplacement peut être anodin, comme dans le cas d’une fenêtre entrouverte, mais il peut aussi être &lt;strong&gt;dangereux&lt;/strong&gt;, par exemple s’il est attiré le long d’un conduit utilisé par les &lt;strong&gt;appareils de combustion&lt;/strong&gt;. Ainsi, lorsqu’un occupant met en fonction sa hotte de cuisine à puissance élevée, il se crée une forte pression négative dans la maison, ce qui pourrait causer un refoulement de fumée dans le foyer au cas où l’air extérieur emprunterait la cheminée pour pénétrer dans la maison. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;L&#39;équilibrage des débits de ventilation est donc d&#39;une grande importance&lt;/strong&gt;. Par équilibrage, on entend &quot;ajuster la quantité d’air extérieur qui entre dans l’appareil à &lt;strong&gt;la même quantité&lt;/strong&gt; d’air qui est évacuée par le VRC&quot;. C&#39;est ainsi que dans le cadre du programme Novoclimat par exemple, l&#39;installateur doit &quot;équilibrer le débit total d’air frais, celui de l’air évacué et le débit de toutes les grilles du réseau, en utilisant une méthode et des instruments de mesure approuvés&quot; (Bureau de l&#39;efficacité énergétique du Québec).&lt;/p&gt;
fr
Si un logement devient vraiment étanche est-ce dangereux pour l'air vicié ? Comment l'humidité sortira-t-elle des logements?
&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors que les nouvelles constructions peuvent être très étanches, il en est autrement des vieux bâtiments, qui étaient construits, entre autres, sans membrane pare-air perfomante. Vous dites que l&#39;école a été convertie en COOP d&#39;habitation il y a 30 ans. On peut donc supposer que le bâtiment est sensiblement plus âgé que cela. &lt;strong&gt;À moins d&#39;avoir subi d&#39;importantes transformations de son enveloppe, le bâtiment a bien peu de chance d&#39;être trop étanche.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;L&#39;étanchéité des habitations&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;L&#39;étanchéité d&#39;un bâtiment est une fonction de toutes les fissures et ouvertures de l&#39;enveloppe, aussi minuscules soient-elles. Elles peuvent donc être nombreuses ! Pour en apprendre plus sur &lt;strong&gt;comment on calcule l&#39;étanchéité d&#39;un bâtiment&lt;/strong&gt;, je vous invite à consulter &lt;a href=&quot;/assistance/question/ventilation-a-moins-davoir-une-maison-excessivement-etanche-moins-de-03-changement-dair-a&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;la réponse à cette question&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Assurément les zones que vous mentionnez (tour des fenêtres, arrière des plinthes électriques, etc.) comptent parmi&lt;strong&gt; les points les plus faibles de l&#39;enveloppe&lt;/strong&gt;. Par contre, la totalité des murs et des plafonds est sujette aux déplacements d&#39;air. C&#39;est pourquoi, même si certaines zones sont colmatées, le bâtiment risque peu de devenir très étanche.&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;L&#39;effet cheminée&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;On parle &quot;d&#39;effet cheminée&quot; surtout lorsque la température extérieure est inférieure à la température intérieure, créant une&lt;strong&gt; différence de pression&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;&lt;em&gt;L’effet de tirage crée, dans la partie supérieure de l’habitation, une pression positive qui pousse l&#39;air intérieur vers l&#39;extérieur (puisque, l&#39;air chaud, moins dense que l’air froid, a tendance à s’élever vers le haut); d&#39;autre part, elle produit, dans la partie inférieure du bâtiment, une pression négative qui fera entrer de l&#39;air extérieur.&lt;/em&gt; &quot; (INSPQ)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En hiver, ce phénomène entraîne d&#39;importantes et coûteuses &lt;strong&gt;pertes de chaleur&lt;/strong&gt; lorsque le bâtiment est peu étanche. Pire, l&#39;effet cheminée est plus fort dans les&lt;strong&gt; hauts immeubles&lt;/strong&gt;. En été, le phénomène explicité plus haut est inversé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;&lt;em&gt;L’importance [de l&#39;effet cheminée] est étroitement liée à l’étanchéité de l’enveloppe du bâtiment et des plafonds entre les différents logements. Ainsi, lorsque les plafonds sont peu étanches, l’air chaud vicié peut s’y infiltrer plus facilement et ainsi s’élever d’étage en étage&lt;/em&gt;. &quot; (INSPQ)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On peut réduire l&#39;effet cheminée &lt;strong&gt;en étanchéisant bien le haut et le bas de l&#39;immeuble&lt;/strong&gt;. Bien sûr, il s&#39;agit là d&#39;un travail d&#39;une bonne envergure.&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Problèmes d&#39;humidité&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;L&#39;humidité sort des logements par la &lt;strong&gt;hotte de cuisine&lt;/strong&gt;, par le &lt;strong&gt;ventilateur de salle de bain&lt;/strong&gt;, et par l&#39;&lt;strong&gt;échangeur d&#39;air&lt;/strong&gt; lorsqu&#39;il y en a un. L&#39;humidité s&#39;échappe aussi &lt;strong&gt;par les murs&lt;/strong&gt; en l&#39;absence de pare-vapeur ou si le pare-vapeur est inefficace. L&#39;humidité qui se retrouve dans les murs peut y condenser (si la température à l&#39;intérieur du mur est égale ou inférieure au point de rosée) et entraîner dans certains cas une dégradation des matériaux de charpente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;______&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Institut national de santé publique. &lt;a href=&quot;<link> rel=&quot;nofollow noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;La ventilation des bâtiments d&#39;habitation : impacts sur la santé respiratoire des occupants&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Société canadienne d&#39;hypothèques et de logement. &lt;a href=&quot;<link> rel=&quot;nofollow noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Comment bien ventiler votre maison&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
fr
À moins d’avoir une maison excessivement étanche (moins de 0,3 changement d’air à l’heure), a-t-on vraiment besoin d’un VRC?
&lt;p&gt;À un taux aussi faible de changement d&#39;air à l&#39;heure (CAH), aussi appelé RAH pour renouvellement de l&#39;air à l&#39;heure,&lt;strong&gt; il est essentiel d&#39;avoir recours à un système de ventilation mécanique, &lt;/strong&gt;comme un ventilateur récupérateur de chaleur. Si vous le souhaitez, vous pouvez toutefois le faire fonctionner de façon intermittente.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Par contre, &lt;strong&gt;il est important de bien différencier le CAH obtenu lors du test d&#39;infiltrométrie (décrit plus bas) et le CAH dans des conditions normales&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt; &lt;div&gt; &lt;div&gt; &lt;h2&gt;L&#39;étanchéité des habitations&lt;/h2&gt; &lt;p&gt;Pour mesurer l&#39;étanchéité d&#39;un bâtiment, on a recours à un test d&#39;infiltrométrie : alors que tous les appareils de ventilation mécanique sont à l&#39;arrêt et que toutes les portes et fenêtres sont fermées, on installe un infiltromètre dans la porte principale. L&#39;appareil crée une différence de pression contrôlée entre l&#39;intérieur et l&#39;extérieur, permettant de localiser les fuites d&#39;air et de calculer le nombre de CAH. Avec ce résultat, on peut calculer le taux de changement d&#39;air à l&#39;heure dans des conditions normales. Approximativement, le&lt;strong&gt; CAH (normal) = CAH (à 50 Pascal) divisé par 20&lt;/strong&gt;. Donc, un taux de 10 CAH à 50Pa équivaut à 0,5 CAH dans des conditions normales.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Novoclimat exige un taux de 2,5 ou moins à 50 Pa&lt;/strong&gt;. Dans votre question, vous comparez votre CAH de 0,77 au seuil exigé par Novoclimat. La question qui se pose est donc la suivante : comparez-vous des données comparables ? &lt;strong&gt;Si votre maison a un taux de CAH à 50Pa de 0,77, elle est très étanche !&lt;/strong&gt; Si au contraire elle a un taux de CAH(normal) de 0,77, elle ne l&#39;est pas particulièrement !&lt;/p&gt; &lt;h2&gt;Renouvellement et qualité de l&#39;air&lt;/h2&gt; &lt;/div&gt; &lt;p&gt;Vous respirez, cuisinez, et réalisez beaucoup d&#39;autres activités qui générent des contaminants dans l&#39;air intérieur. Certes, le choix de matériaux à faibles émissions polluantes joue un rôle important, mais &lt;strong&gt;n&#39;élimine pas &lt;/strong&gt;la nécessité d&#39;évacuer l&#39;air vicié régulièrement, et d&#39;avoir un bon apport en air frais.  &lt;/p&gt; &lt;h2&gt;Vieilles maisons&lt;/h2&gt; &lt;p&gt;Vous pourriez alors vous demander pourquoi les anciennes maisons n&#39;ont pas de système de ventilation mécanique. De part la façon dont elles ont été construites, ces maisons ont un taux de CAH très élevé, amenant un &lt;strong&gt;volume adéquat d&#39;air frais&lt;/strong&gt;... &lt;strong&gt;mais causant des pertes énergétiques très importante&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;s&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Pour en savoir plus sur &lt;a href=&quot;<link> target=&quot;_blank&quot;&gt;comment ventiler sa maison, sur la règlementation en lien avec la ventilation des habitations, le nettoyage des conduits et l’installation des systèmes, lire notre article&lt;/a&gt; qui fait le tour de la question.&lt;/p&gt; &lt;div&gt;___&lt;/div&gt; &lt;div&gt;Conseil de recherches Canada. Façons actuelles d&#39;aborder la ventilation mécanique des habitations, <link> &lt;div&gt;Green Building Advisor. Designing a Good Ventilation System, <link> &lt;div&gt;SCHL. Comment bien ventiler votre maison, <link> &lt;/div&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt;
fr