Comment ajuster les parametres d'un appareil Sentera?
Dans le passé, de nombreux appareils étaient basés sur la technologie analogique, avec des cavaliers ou des commutateurs DIP pour effectuer tous les réglages requis. Avec cette ancienne technologie analogique, il n'était plus possible d'atteindre et de maintenir des résolutions de mesure élevées et de rendre ces mesures disponibles via Internet. Comme il sied à un leader de l'innovation, Sentera a commencé le développement d'un transmetteur CVC entièrement numérique sans commutateurs et cavaliers DIP. Tous les réglages peuvent être effectués via Modbus RTU - localement ou à distance. En fait, c'est beaucoup plus simple qu’avant : installez le logiciel gratuit 3SModbus sur votre ordinateur, connectez l'appareil Sentera à votre ordinateur via la clé USB (code article CNVT-USB-RS485-V2) pour modifier les paramètres. Tous les paramètres peuvent être modifiés via les registres de stockage Modbus RTU ou contrôlés via les registres d'entrée (téléchargez les listes des registres Modbus RTU pour plus de détails). Si vous ne souhaitez pas utiliser d'ordinateur, essayez notre configurateur SENSISTANT Modbus.
fr
Comment contrôler les ventilateurs a 3 vitesses? Qu'est-ce qu'un interrupteur de commande?
Un interrupteur de commande peut être utilisé pour régler la vitesse des ventilateurs monophasés à 3 vitesses. Les interrupteurs de commande Sentera à 3 niveaux sont disponibles avec ou sans position d'arrêt. Ils connectent le réseau 230 VCA à l'enroulement de démarrage du moteur ou à l'un des points de connexion de l'enroulement principal du moteur. Ainsi, le 230 VCA est connecté à un seul des trois contacts. Cela vous permet de régler la vitesse du ventilateur de faible à élevée en 3 étapes.
fr
Comment envoyer la vitesse de ventilateur souhaitee a mon moteur EC ou a mon variateur de vitesse AC ?
La meilleure façon de le faire est via Modbus RTU. L’avantage de cette technologie numérique récente est l'immunité aux interférences. Grâce à cette technologie, vous pourrez utiliser des câbles plus longs - jusqu'à 1.000 m - sans risque de perdre des informations. Les appareils connectés via Modbus RTU peuvent échanger de nombreuses informations - pas seulement la vitesse souhaitée du ventilateur - et il est également possible de les surveiller et de les contrôler via Internet. 
 
L'ancienne technologie - analogique - est toujours présente dans de nombreuses installations. Dans ces installations, la vitesse du ventilateur souhaitée est généralement transmise via 0-10 VCC / 0-20 mA ou PWM. L'inconvénient de cette technologie est la sensibilité aux interférences. Si les longueurs de câble sont > 10 m, la valeur maximale reçue de l'autre côté du câble ne sera plus de 10 VCC en raison de la résistance du câble. Les câbles d'alimentation à proximité du câble de signal, la pollution CEM ou les champs magnétiques peuvent également perturber le signal analogique. Et comme seule la vitesse de ventilation souhaitée est transmise, il n'est pas possible de surveiller l'état de l'appareil connecté ou d'autres paramètres via Internet. Plus d'informations peuvent être trouvées sur la page des solutions Sentera.
fr
Comment puis-je regler la vitesse d'un ventilateur avec moteur synchrone ?
Pour ces types de moteurs, un variateur de fréquence est nécessaire. Les variateurs de fréquence disposent d'un contrôle de vitesse variable en continu pour différents types de moteurs asynchrones et synchrones. Ils génèrent une tension sinusoïdale du moteur quasi parfaite via la technologie PWM (Pulse Width Modulation) utilisant les transistors bipolaires à grille isolée (IGBT). Le variateur de vitesse et le moteur seront très silencieux. 
 Disponible pour les moteurs monophasés ou triphasés jusqu'à 46 A. 
 
La vitesse du moteur peut être réglée manuellement via un bouton (commande locale ou à distance) ou en fonction du CO2, de la qualité de l'air ou d'un autre paramètre (en fonction de la demande). Dans ce deuxième scénario, un capteur CVC est connecté au variateur de vitesse pour calculer la vitesse optimale du ventilateur. Plus d'informations peuvent être trouvées sur la page des solutions Sentera.
fr
Comment puis-je regler la vitesse d'un ventilateur avec un moteur a induction AC?
Un moteur contrôlable en tension alternative est un moteur à induction alternatif qui peut être contrôlé en faisant varier la tension du moteur. Sentera propose différents types de contrôleurs de vitesse pour ces types de moteurs, basés sur différentes technologies : 
 
Technologies qui régulent la vitesse du moteur en réduisant la tension du moteur: 
 
- Les contrôleurs de vitesse à autotransformateur disposent d'un contrôle de vitesse en 5 étapes pour les moteurs contrôlables en tension alternative. Ces contrôleurs de vitesse à autotransformateurs offrent une solution simple mais robuste pour contrôler la vitesse du ventilateur en ajustant la tension du moteur contrôlable en tension alternative par étapes. Dans certains cas, le contrôleur de vitesse peut produire un bruit de ronflement en raison de la technologie de l'autotransformateur, mais le moteur sera très silencieux. Disponible pour les moteurs monophasés ou triphasés contrôlables en tension jusqu'à 20 A. 
 - Les contrôleurs de vitesse électroniques disposent d'un contrôle de vitesse variable en continu pour les moteurs contrôlables en tension alternative. Ces contrôleurs de vitesse utilisent un contrôle d'angle de phase (technologie TRIAC) pour régler la tension du moteur et pour contrôler la vitesse du ventilateur. Grâce à cette technologie, le régulateur de vitesse sera très silencieux. Selon le type de moteur, le moteur peut provoquer un ronflement à des vitesses inférieures. Disponible pour les moteurs monophasés ou triphasés contrôlables en tension jusqu'à 10 A. 
 - Les hacheurs VCA disposent d'un contrôle de vitesse infiniment variable pour les moteurs monophasés contrôlables en tension VCA. Ces contrôleurs de vitesse de ventilateur ajustent la tension du moteur via la technologie PWM (Pulse Width Modulating) en utilisant les transistors bipolaires à grille isolée (IGBT). Par rapport aux contrôleurs de vitesse électroniques, les hacheurs VCA génèrent une tension sinusoïdale presque parfaite. Le contrôleur de vitesse et le ventilateur seront très silencieux. Disponible pour les moteurs VCA monophasés jusqu'à 2,5 A. 
 
Pour les moteurs à induction VCA qui ne peuvent pas être contrôlés en faisant varier la tension du moteur, un variateur de fréquence (ou VSD - Variable Speed ​​Drive) est requis. Les variateurs de fréquence génèrent une tension sinusoïdale quasi parfaite du moteur via la technologie PWM (Pulse Width Modulating) utilisant des IGBT (Transistors bipolaires à grille isolée). Le rapport tension / fréquence est maintenu constant, ce qui permet une commande optimale du moteur et un fonctionnement très silencieux du moteur et du variateur de fréquence. Disponible pour les moteurs monophasés ou triphasés jusqu'à 46 A. Dans tous ces scénarios, la vitesse du moteur souhaitée peut être réglée manuellement via un bouton (commande locale ou à distance) ou en fonction du CO2, de la qualité de l'air ou d'un autre paramètre (en fonction de la demande). Dans ce deuxième scénario, un capteur CVC est connecté au contrôleur de vitesse du ventilateur pour calculer la vitesse optimale du ventilateur. Plus d'informations peuvent être trouvées sur la page des solutions Sentera.
fr
Comment regler la vitesse d'un ventilateur avec moteur EC?
Un moteur EC (moteur à commutation électronique) peut être considéré comme un moteur à courant alternatif avec variateur de vitesse intégré. Cela signifie qu'un moteur EC nécessite une indication de la vitesse souhaitée ou un point de consigne. Les moyens les plus courants de fournir ces informations au moteur EC sont: 
 - Potentiomètre qui envoie un signal 0-10 VCC (analogique) au moteur EC (*) 
 - Capteur CVC qui envoie un signal 0-10 VCC (analogique) au Moteur EC (*) 
 - Capteur CVC qui envoie la vitesse souhaitée du ventilateur via Modbus RTU au moteur EC (**) 
 - Contrôleur CVC qui envoie la vitesse souhaitée du ventilateur via Modbus RTU au moteur EC (**) 
 
(*) Certains appareils Sentera peuvent également générer un signal 0-20 mA ou PWM. 
 (**) Dans ce cas, un moteur EC avec communication Modbus RTU est requis. Le type de moteur doit être compatible avec les appareils PoM Sentera.
fr
Comment utiliser un systeme de ventilation pendant COVID-19?
Le risque de transmission du virus SARS-CoV-2 par aérosols semble être plutôt faible à l'extérieur ou dans des espaces clos de grand volume. En plus des mesures d'hygiène standard habituelles, REHVA - la Fédération des associations européennes de CVC - conseille d'augmenter la ventilation afin de réduire le risque de contamination ou de transmission par l'air. Ils conseillent de désactiver la recirculation de l'air intérieur, d'augmenter le débit d'alimentation en air frais et le taux d'extraction de l'air vicié. Le système de ventilation doit être activé sur une base continue. Pour les espaces non occupés, le débit d'air peut être réduit pour économiser de l'énergie. Dans le cas où aucun système de ventilation n'est disponible, ils recommandent un fonctionnement actif de l'aération des fenêtres en combinaison avec la surveillance de la qualité de l'air intérieur. Sentera conseille d'utiliser des transmetteurs de CO2 ou des capteurs de qualité de l'air pour surveiller la qualité de votre air intérieur. Ces capteurs CVC sont conçus pour surveiller la qualité de l'air intérieur. Bien avant que les occupants ne perçoivent une mauvaise qualité de l'air ou un manque de ventilation, les capteurs Sentera CVC vous avertiront d'ouvrir la fenêtre. Découvrez toutes les possibilités sur notre microsite.
fr
Pourquoi mesurer la temperature et l'humidite relative?
La température et l'humidité relative ont un impact direct sur le sentiment de bien-être et de confort des résidents. L'air sec entraîne une peau sèche, des yeux qui démangent et des voies nasales irritées. Il peut provoquer un nez sanglant ou une gorge qui démange et peut aggraver les symptômes du rhume et de certaines affections respiratoires. Il augmente également l'électricité statique que vous ressentez dans vos vêtements et vos cheveux ainsi que sur les meubles et les tapis. Des degrés d'humidité relative trop élevés entraîneront la formation de condensation sur les fenêtres, les murs et les plafonds plus froids que la température de l'air et pouvant endommager les matériaux de construction et provoquer des odeurs dans les espaces mal ventilés. La condensation décrit quand un gaz se condense dans un liquide et est plus souvent utilisé pour désigner la condensation de la vapeur d'eau dans l'eau liquide. La condensation de l'eau se produit généralement lorsque la vapeur d'eau se refroidit et apparaît sous forme de gouttelettes sur une surface ou apparaît sous forme de nuages ​​ou de gouttelettes d'eau dans le ciel. Le processus de condensation facilitera la croissance de moisissures et de bactéries pouvant causer des problèmes respiratoires et / ou des réactions allergiques. Il fournit les conditions pour que les populations d'acariens poussent, ce qui peut affecter les personnes souffrant d'asthme. 
 Humidité relative 
 Le rapport de la vapeur d'eau dans l'air à la quantité maximale de vapeur d'eau que l'air peut contenir à une température particulière est exprimé en humidité relative (Hr). Par exemple, Hr de 30% signifie que l'air contient 30% de l'humidité qu'il peut éventuellement contenir à cette température particulière. Lorsque l'air ne peut plus retenir l'humidité à une température donnée (c'est-à-dire que le Hr est de 100%), l'air est dit saturé. 
 Point de rosée 
 Le point de rosée est la température à laquelle l'air doit être refroidi pour devenir saturé de vapeur d'eau. Lorsqu'elle est encore refroidie, la vapeur d'eau en suspension dans l'air se condense pour former de l'eau liquide (rosée). Lorsque l'air se refroidit jusqu'à son point de rosée par contact avec une surface plus froide que l'air, l'eau se condense à la surface. La mesure du point de rosée est liée à l'humidité. Un point de rosée plus élevé signifie qu'il y aura plus d'humidité dans l'air. La température et l'humidité relative étant des paramètres de base qui déterminent le confort et le bien-être des résidents, la plupart des capteurs Sentera peuvent les mesurer. La ventilation en fonction de la température et du taux d'humidité relative est intéressante dans les pièces où de grandes fluctuations de température ou d'humidité relative se produisent régulièrement, comme la cuisine ou la salle de bain.
fr
Pourquoi mesurer le CO et le NO2?
Centres commerciaux, immeubles de bureaux, grands hôtels, lieux événementiels … Les parkings sont de plus en plus importants dans les grands projets immobiliers. L'atmosphère fermée dans un parking souterrain nous fait nous demander : comment garder les garages à l'abri des gaz d'échappement des voitures? Lorsque des voitures à moteur à combustion se déplacent dans un parking fermé, elles libèrent des gaz toxiques comme les dioxydes d'azote (NO2) et le monoxyde de carbone (CO). En raison du plafond généralement bas, les parkings souterrains et fermés présentent un défi particulier pour les systèmes de ventilation. Un tel système de ventilation intelligent doit empêcher l'accumulation de substances toxiques provenant des gaz d'échappement du moteur et, par conséquent, il a besoin d'un capteur adapté à ces conditions. Sentera a conçu une gamme spéciale de capteurs pour ces applications. Ces appareils mesurent la température, l'humidité relative, les niveaux de monoxyde de carbone (CO) et de dioxyde d'azote (NO2) ainsi que la lumière ambiante et sont disponibles dans différents types d'enceintes.
fr
Pourquoi mesurer le CO2?
Parallèlement à l'isolation thermique accrue de nos bâtiments, l'importance d'un système de ventilation intelligent augmente afin de maintenir une bonne qualité de l'air intérieur et de minimiser les pertes d'énergie. Les paramètres suivants ont un impact direct sur la santé, le sentiment de bien-être et le confort des résidents:   - Température   - Humidité relative   - CO2    En tant que spécialiste des solutions de contrôle pour les systèmes de CVC et de ventilation, Sentera a développé une large gamme de capteurs - chacun avec son propre but spécifique. Pour vous guider dans le processus de détermination du capteur adapté à votre application, nous vous expliquerons ces différents paramètres en détail. La température et l'humidité relative ont un impact direct sur le sentiment de bien-être et de confort des résidents. L'air sec entraîne une peau sèche, des yeux qui démangent et des voies nasales irritées. Il peut provoquer un nez sanglant ou une gorge qui démange et peut aggraver les symptômes du rhume et decertaines affections respiratoires. Il augmente également l'électricité statique que vous ressentez dans vos vêtements et vos cheveux ainsi que sur les meubles et les tapis. Des degrés d'humidité relative trop élevés entraîneront la formation de condensation sur les fenêtres, les murs et les plafonds plus froids que la température de l'air et pouvant endommager les matériaux de construction et provoquer des odeurs dans les espaces mal ventilés. La température et l'humidité relative étant les paramètres de base qui déterminentle confort et le bien-être des résidents, la plupart des capteurs Senterapeuvent les mesurer.   CO2 - Technologie de détection du CO2 NDIR   Le dioxyde de carbone (CO2) n'est pas seulement un sous-produit de la combustion, il est également le résultat du processus métabolique dans les organismes vivants. Étant donné que le dioxyde de carbone est également le résultat du métabolisme humain, les concentrations dans un bâtiment sont souvent utilisées pour indiquer si de l'air frais adéquat doit être fourni à l'espace. Des niveaux modérés à élevés de dioxyde de carbone peuvent provoquer des maux de tête et de la fatigue, et des concentrations plus élevées peuvent produire des nausées, des étourdissements et des vomissements. Une perte de conscience peut survenir à des concentrations extrêmement élevées. Pour prévenir ou réduire les concentrations élevées de dioxyde de carbone dans un bâtiment ou une pièce, de l'air frais doit être fourni à la pièce. NDIR est un terme de l'industrie pour «infrarouge non dispersif» et est le type de capteur le plus courant et adéquat utilisé pour mesurer le CO2. Les molécules de gaz CO2 absorbent la bande spécifique de lumière infrarouge tout en laissant passer d'autres longueurs d'onde de lumière. Enfin, un détecteur IR lit la quantité de lumière qui n'a pas été absorbée par les molécules de CO2 ou le filtre optique. La différence entre la quantité de lumière rayonnée par la lampe IR et la quantité de lumière IR reçue par le détecteur est mesurée. La différence est proportionnelle au nombre de molécules de CO2 dans l'air à l'intérieur de la pièce. La ventilation basée sur le niveau de CO2 est intéressante dans les salles à occupation très variable, comme les salles de réunion, les salles de classe, les universités,etc.
fr
Pourquoi mesurer les COVT ou la qualite de l'air interieur?
Parallèlement à l'isolation thermique accrue de nos bâtiments, l'importance des systèmes de ventilation intelligents augmente afin de maintenir une bonne qualité de l'air intérieur et de minimiser les pertes d'énergie. Les paramètres suivants ont un impact direct sur la santé, le sentiment de bien-être et le confort des résidents:
- Température
- Humidité relative
- COVT et équivalent CO2 
 En tant que spécialiste des solutions de contrôle pour les systèmes de CVC et de ventilation, Sentera a développé une large gamme de capteurs - chacun avec son propre but spécifique. Pour vous guider dans le processus de détermination du capteur adapté à votre application, nous vous expliquerons ces différents paramètres en détail. La température et l'humidité relative ont un impact direct sur le sentiment de bien-être et de confort des résidents. L'air sec entraîne une peau sèche, des yeux qui démangent et des voies nasales irritées. Il peut provoquer un nez sanglant ou une gorge qui démange et peut aggraver les symptômes du rhume et de certaines affections respiratoires. Il augmente également l'électricité statique que vous ressentez dans vos vêtements et vos cheveux ainsi que sur les meubles et les tapis. Des degrés d'humidité relative trop élevés entraîneront la formation de condensation sur les fenêtres, les murs et les plafonds plus froids que la température de l'air et pouvant endommager les matériaux de construction et provoquer des odeurs dans les espaces malventilés. La température et l'humidité relative étant les paramètres de base qui déterminent le confort et le bien-être des résidents, la plupart desc apteurs Sentera peuvent les mesurer. 
 COV - Composés organiques volatils 
 La contribution humaine aux polluants de l'air intérieur a été historiquement corrélée avec le CO2, qui est couramment utilisé comme indicateur d'une ventilation insuffisante dans des espaces fermés, mais cela ne couvre pas la charge complète. Les COV ou les composés organiques volatils sont connus pour provoquer des irritations des yeux, du nez et de la gorge, des maux de tête, de la somnolence, des étourdissements, des nausées, des difficultés de concentration et de la fatigue. Les COV dans les environnements intérieurs s'évaporent des substances telles que les produits de nettoyage, les adhésifs, les peintures, les nouveaux tapis, les copieurs et les imprimantes dans les matériaux de construction et les meubles. Les COV sont également émis par les humains et les animaux dans leur respiration, leur sueur et directement de leur peau. 
 CO2eq - Équivalent CO2 basé sur la mesure des COV 
 Pour une indication plus précise de la qualité de l'air intérieur, Sentera a développé les capteurs COVT qui peuvent surveiller la température, l'humidité relative, la lumière ambiante et les niveaux de COV. Il est également possible de redimensionner la mesure des COV en équivalent CO2 (CO2eq). Parmi de nombreux COV, les nouveaux capteurs ont une sélectivité accrue en hydrogène (H2). Dans les environnements intérieurs, la concentration de H2 devrait être en bonne corrélation avec les concentrations de CO2, car l'haleine humaine contient des concentrations importantes de CO2 (4%) et de H2 (10 ppm). De plus, l'homme est la principale source de CO2 et de H2 dans les environnements intérieurs typiques. Cela permet de distinguer l'influence de la présence humaine des autres contaminants et dec ontrôler le système de ventilation en fonction de l'occupation d'un espace. La ventilation en fonction du niveau COVT (ou CO2eq) est intéressante dans les environnements où la qualité de l'air intérieur doit être optimisée sur une base continue, comme les salons, les immeubles de bureaux, certains environnements industriels, etc.
fr
Puis-je contrôler plusieurs moteurs en utilisant un seul variateur de vitesse ?
Oui, c'est possible. 
 Dans ce cas, assurez-vous que : 
 - Tous les moteurs connectés sont identiques. 
 - Le variateur de vitesse est sélectionné en fonction du courant moteur total requis en additionnant le courant nominal de tous les moteurs connectés. Le variateur de vitesse sélectionné doit avoir une puissance nominale maximale égale ou supérieure à cette somme. 
 - Chaque moteur est protégé individuellement contre une surcharge thermique. 
 - Les moteurs restent connectés en permanence au variateur de vitesse et ne sont pas démarrés ou arrêtés individuellement tant que le variateur de vitesse est activé. 
 - Lors de l'utilisation d'un variateur de fréquence : utilisation uniquement en mode V / F et appliquez un filtre de sortie. 
 
Dans le scénario d'un variateur de vitesse par moteur, chaque moteur peut être contrôlé séparément et fonctionner à une vitesse différente. Ce n'est pas le cas lorsque plusieurs moteurs sont contrôlés via un variateur de vitesse. Deuxièmement, le contrôle de plusieurs moteurs à partir d'un seul variateur de vitesse crée un point de défaillance unique.
fr
Puis-je utiliser un transmetteur Sentera pour des applications agricoles ou horticoles?
Certains transmetteurs de CO2 Sentera pour conduits et pour extérieurs sont optimisés pour les applications agricoles et horticoles. Les plages de mesure sont adaptées aux besoins de l'industrie agricole et horticole et l'électronique est traitée avec un revêtement spécial, ce qui les rend extrêmement résistants à la corrosion. Des concentrations de CO2 jusqu'à 10.000 ppm peuvent être mesurées. Pour plus de détails, recherchez: 'DSMH' ou 'ODMH'.
fr
Qu'est-ce qu'un interrupteur de commande pour les ventilateurs EC?
Alors qu'un potentiomètre génère un signal de commande variable en continu, un interrupteur de commande génère un signal de commande étagé. Le signal analogique 0-10 VCC est divisé en 3 ou 4 étapes. Cela vous permet de régler manuellement la vitesse du ventilateur ou la position des registres en 3 ou 4 étapes.
fr
Qu'est-ce qu'un potentiometre?
Un potentiomètre est un appareil pour générer un signal de commande. Les signaux de commande typiques sont: 0-10 VCC, 0-20 mA ou 0-100% PWM. Ces signaux de commande infiniment variables ou signaux analogiques peuvent être utilisés pour contrôler un ventilateur EC, un variateur de fréquence, un variateur de vitesse, un actionneur de registre, etc. En termes simples, cela signifie qu'ils peuvent être utilisés pour régler manuellement la vitesse du ventilateur ou la position du registre. Certains potentiomètres nécessitent une tension d'alimentation, tandis que d'autres types ne sont pas alimentés - ces types n'ont pas besoin d'une tension d'alimentation.
fr
Qu'est-ce qu'un signal PWM?
PWM ou Pulse Width Modulation (également connu sous le nom de Modulation de Largeur d'Impulsions), est une méthode de réduction de la puissance moyenne délivrée par un signal électrique, en le découpant efficacement en parties discrètes (ÉLEVÉ ou BAS). Le pourcentage de temps pendant lequel le signal PWM reste ÉLEVÉ (à l'heure) est appelé cycle de service. Si le signal est toujours ÉLEVÉ, il est dans un rapport cyclique de service de 100% et s'il est toujours BAS, il est dans un rapport cyclique de service de 0%. La formule pour calculer le rapport cyclique est indiquée ci-dessous : Rapport cyclique = temps ÉLEVÉ / (temps ÉLEVÉ + temps BAS). La fréquence d'un signal PWM détermine la vitesse à laquelle un PWM termine une période. Une période est la durée complète d'activation et de désactivation d'un signal PWM. La formule pour calculer la fréquence est donnée ci-dessous : Fréquence = 1 / Période. Période = Temps ÉLEVÉ + Temps BAS.
fr
Qu'est-ce que Modbus RTU?
Les appareils Sentera échangent des informations via un réseau, appelé Modbus RTU. Modbus RTU est un protocole de communication série qui utilise la technologie RS485. En termes simples, il s'agit d'une méthode utilisée pour transmettre des informations sur des lignes série (RS485) entre des appareils électroniques. L'appareil qui demande les informations est appelé maître et les appareils fournissant des informations sont des appareils esclaves. Sur un réseau Modbus RTU standard, il y a un maître et jusqu'à 247 esclaves, chacun avec une adresse esclave unique de 1 à 247. Le maître peut également écrire des informations surles esclaves.
fr
Qu'est-ce que PoM ou Power over Modbus?
Le terme «PoM» ou «Power over Modbus» signifie que la communication Modbus RTU et l'alimentation 24 VCC sont transmises via un seul câble UTP (paire non torsadée non blindée). La série Sentera -M utilise cette technologie et peut être connectée via un simple connecteur RJ45. Cela rend le câblage plus efficace et réduit le risque de mauvaises connexions.
fr
Qu'est-ce que le contrôle PI?
Le contrôle PI est un mécanisme de boucle de commande de rétroaction qui calcule une correction en prenant la différence entre le point de consigne souhaité et la valeur mesurée. Les applications courantes sont le régulateur de vitesse, le contrôle de la température, etc.

L'algorithme PI du contrôleur restaure la valeur mesurée au point de consigne souhaité avec un délai et une excision minimales.
- Le P signifie proportionnel et représente la taille de la correction calculée. Plus la valeur mesurée est proche du point de consigne, plus les corrections doivent être faibles.
- Le I signifie intégral et examine comment la différence entre le point de consigne et la valeur mesurée évolue dans le temps lors de l'application de la correction.

P & I sont des paramètres qui peuvent être réglés manuellement dans le contrôle PI. Lorsqu'elle est activée (et disponible), la fonction de réglage automatique du contrôle PI calcule les paramètres P et I optimaux en fonction de la réponse en temps réel du processus à différentes valeurs de contrôle.
fr
Que signifie «protection IP» ?
L'indice IP, parfois appelé indice de protection internationale ou indice de protection d'entrée, indique le degré de protection fourni par le boîtier contre les objets solides et les liquides. Le code IP, défini par la norme internationale CEI 60529, se compose généralement de deux chiffres qui classent le niveau de protection fourni dans chaque cas. 
 
Les produits Sentera sont disponibles dans des boîtiers avec différents indices IP, en fonction des modèles et des spécifications requises. Consultez les fiches techniques pour plus d'informations sur les modèles disponibles. Un résumé des indices IP disponibles pour les produits Sentera est donné ci-dessous. 
 
Les boîtiers IP20 offrent une certaine protection contre les contacts accidentels des mains / doigts et aucune protection contre la pénétration de poussière, d'eau ou d'autres liquides dans le boîtier du produit. Ces appareils sont conçus pour être installés dans une armoire électrique avec des possibilités de ventilation et de refroidissement suffisantes. 
 
Les boîtiers IP30 offrent une protection contre le contact des mains / doigts et des petits objets (par exemple un tournevis). Ils n'offrent aucune protection contre la pénétration de poussière, d'eau ou d'autres liquides dans l'enceinte du produit. Ces appareils sont conçus pour des applications intérieures. 
 
Les boîtiers IP54 protègent contre la pénétration de poussière au point d'empêcher la pénétration de tout élément potentiellement dangereux pour le fonctionnement interne de l'appareil. En plus de cela, l'enceinte résiste également aux éclaboussures d'eau de différentes directions (pas de jets d'eau). Ces appareils sont conçus pour des applications dans des environnements plus exigeants ou à l'extérieur s'ils sont protégés contre la pluie et la lumière directe du soleil avec un couvercle. 
 
Le boîtier IP65 est classé comme complètement étanche à la poussière et protégé contre l'exposition aux jets d'eau de n'importe quelle direction. Ces appareils sont conçus pour des applications extérieures. 
 
Le niveau de protection IP dont vous avez besoin dépend de votre application et des conditions auxquelles l'appareil Sentera sera exposé, ainsi que des réglementations locales applicables à votre application. En général, en cas de doute, demandez toujours conseil et choisissez d'aller avec l'indice IP la plus élevée.
fr
Quel cable utiliser pour un reseau Modbus RTU ?
Les appareils Sentera peuvent être connectés ensemble via ‘PoM’ ou ‘Power over Modbus’. Cela signifie que la communication Modbus RTU et l'alimentation 24 VCC sont distribuées via un seul câble réseau à paire torsadée non blindée (UTP). 
 
Les appareils Sentera du type –M peuvent être connectés ensemble via des connecteurs RJ45. UTP (paire torsadée non blindée) est un câble dont les fils sont torsadés ensemble pour réduire le bruit et la diaphonie. 
 
Le câble UTP présente de nombreux avantages. Il est facile à installer et moins cher que les autres types de supports réseau.
fr
Quelle alimentation utiliser pour mon reseau PoM?
Les appareils Sentera peuvent être connectés ensemble via ‘PoM’ ou ‘Power over Modbus’. Cela signifie que la communication Modbus RTU et l'alimentation 24 VCC sont distribuées via un câble réseau à paire torsadée non blindée (UTP). 
 
Les réseaux les plus importants contenant de nombreux appareils doivent être divisés en différents segments. Pour chaque segment, la consommation totale de courant doit être limitée à 1,5 A maximum. 
 
Pour sélectionner l'alimentation correcte, calculez la somme totale de la consommation de courant maximale de tous les appareils connectés dans le segment. Sélectionnez une alimentation avec une capacité suffisante pour alimenter tous les appareils connectés, en fonction de cette somme. Nous conseillons d'utiliser au maximum 90% (*) de la capacité maximale de l'alimentation pour compenser les pertes de puissance dans les câbles et les courants d'appel lors du démarrage. (*) Selon les produits connectés au réseau PoM.
fr
Quelle classe d'isolation du moteur est requise en combinaison avec un variateur de vitesse ou un convertisseur de frequence ?
L'isolation des enroulements du moteur empêche les court-circuit dans ces enroulements ou dans la connexion de l'enroulement à la terre protectrice. La classe d'isolation d'un enroulement de moteur définit la résistance d'isolement requise par rapport à l'élévation de température maximale du moteur. Différents types de moteurs ont des caractéristiques d'élévation de température différentes en fonction du rapport cyclique et de la taille de l'enceinte du moteur. Habituellement, l'isolation de classe F (ou supérieure) convient à l'utilisation d’un variateur de fréquence.
fr
Quelle est l'importance d'une bonne qualite de l'air interieur ou QAI?
Dans le monde développé, nous passons 90% de notre temps à l'intérieur. La recherche montre que les principaux polluants sont jusqu'à cinq fois plus concentrés à l'intérieur qu'à l'extérieur. Selon l'OMS, environ 3,8 millions de personnes meurent chaque année de l'exposition à la pollution de l'air domestique. Cette pollution de l'air intérieur provient de diverses sources et comprend une large gamme de gaz, de produits chimiques et d'autres substances. Lorsque nous rendons nos maisons plus étanches à l'air, nous risquons de voir les niveaux de COV commencer à s'accumuler. Les COV ou les composés organiques volatils dans les environnements intérieurs s'évaporent des substances telles que les produits de nettoyage, les adhésifs, les peintures, les nouveaux tapis, les copieurs et les imprimantes vers les matériaux de construction et les meubles. Les COV sont également émis par les humains et les animaux dans leur respiration, leur sueur et directement de leur peau. Les COV sont connus pour provoquer des irritations des yeux, du nez et de la gorge, des maux de tête, de la somnolence, des étourdissements, des nausées, des difficultés de concentration et de la fatigue. La fermeture des portes et des fenêtres garde la chaleur à l'intérieur, mais elle conduit également à un environnement plus humide, surtout lorsque nous faisons sécher des vêtements sur des radiateurs ou des sèche-linge, plutôt qu'à l'extérieur. Une humidité plus élevée provoque des moisissures, de l'humidité et de la condensation, qui ont tous un impact négatif sur notre santé. Notre mission est d'optimiser votre confort, la qualité de l'air intérieur et de contribuer à votre santé de manière positive. Par conséquent, Sentera a développé une gamme complète de capteurs HVAC - les yeux d'un système de ventilation intelligent - pour surveiller et optimiser la qualité de votre air intérieur. Qu'y a-t-il pour vous? Eh bien, ce sont les avantages à court terme d'une bonne qualité de l'air intérieur: 
 - Meilleure respiration 
 - Meilleur sommeil 
 - Élimination des allergènes 
 - Réduction des odeurs 
 - Humidité équilibrée 
 - Réduction des coûts énergétiques
fr
Quelle est la difference entre un capteur, un capteur intelligent et un capteur contrôleur ?
Sentera propose des appareils pour mesurer ou contrôler les paramètres suivants: température, humidité relative, CO2, qualité de l'air (COVT), CO, NO2, lumière ambiante, pression différentielle, débit volumique et vitesse de l'air. 
 
Un capteur ou un transmetteur est un appareil qui mesure un certain paramètre. L'appareil traduit cette valeur mesurée en une sortie analogique (0-10 VCC / 0-20 mA / PWM) ou un registre Modbus RTU. 
 
Un capteur intelligent a la possibilité de définir différentes plages pour différents paramètres. Ces types de capteurs n'ont qu'une seule sortie. Lorsque toutes les valeurs mesurées sont dans leur plage minimale, la sortie sera de 0%. Lorsque l'une des valeurs mesurées atteint sa plage maximale, la sortie sera de 100%. Cette fonctionnalité permet de contrôler le débit d'air en fonction de différents paramètres avec un capteur simple et intelligent. Le paramètre avec la plage la plus étroite a la plus grande influence sur la sortie du capteur. 
 
Un capteur contrôleur offre la possibilité de définir un point de consigne (via Modbus RTU). En contrôlant sa sortie, le capteur contrôleur essaiera de maintenir les valeurs mesurées aussi proches que possible des valeurs de consigne.
fr
Quelle est la difference entre un moteur AC et EC ?
Un moteur appelé «moteur à courant alternatif» a un enroulement de stator. La puissance CA fournie au stator du moteur crée un champ magnétique qui tourne avec les oscillations CA. Ce champ magnétique est utilisé pour générer le couple moteur. Les moteurs à courant alternatif (et certainement les moteurs à induction) sont relativement bon marché et ont une construction simple, par rapport aux moteurs à courant continu. 
 
En revanche, les moteurs à courant continu offrent une efficacité énergétique très élevée. Les moteurs CC sans balais sont également appelés moteurs EC (ou moteurs à commutation électronique). Ce sont des moteurs CC synchrones, alimentés par une source électrique CC via un variateur de vitesse intégré qui produit un signal électrique CA pour entraîner le moteur. Le variateur intégré utilise un courant continu allumé et éteint à haute fréquence pour la modulation de tension et le fait passer par trois (ou plus) enroulements non adjacents. Parce que le contrôleur doit diriger la rotation du rotor, le contrôleur a besoin de certains moyens pour déterminer l'orientation / la position du rotor (par rapport aux bobines du stator). Certains modèles utilisent des capteurs à effet Hall ou un encodeur rotatif pour mesurer directement la position du rotor. 
 Un moteur EC nécessite un signal de commande pour indiquer la vitesse du moteur demandée. De nombreux moteurs EC peuvent être contrôlés via un signal analogique 0-10 VCC ou PWM. De plus en plus de moteurs EC disposent d'une communication Modbus RTU. L'avantage est qu'ils ne peuvent pas uniquement être contrôlés via Modbus RTU, mais tous les paramètres du moteur (tr / min, puissance consommée, état du moteur, température du moteur, etc.) sont également disponibles via Modbus RTU.
fr
Quelle est la difference entre un moteur a induction et un moteur a courant alternatif synchrone ?
Dans les moteurs à induction et les moteurs synchrones, la puissance CA fournie au stator du moteur crée un champ magnétique qui tourne dans le temps avec les oscillations CA. 
 
Le rotor d'un moteur synchrone est équipé d'aimants permanents, il tourne donc exactement au même rythme que le champ du stator. 
 
Le champ magnétique dans le rotor d'un moteur à induction est créé uniquement par induction au lieu d'être auto-magnétisé comme dans les moteurs à aimants permanents. Pour que les courants du rotor soient induits, la vitesse du rotor physique doit être inférieure à celle du champ magnétique tournant du stator ; sinon, le champ magnétique ne se déplacerait pas par rapport aux conducteurs du rotor et aucun courant ne serait induit. Lorsque la vitesse du rotor chute en dessous de la vitesse synchrone, la vitesse de rotation du champ magnétique dans le rotor augmente, induisant plus de courant dans les enroulements et créant plus de couple. 
 Sous charge, la vitesse diminue et le glissement augmente suffisamment pour créer un couple suffisant pour faire tourner la charge. Pour cette raison, les moteurs à induction sont parfois appelés moteurs asynchrones. 
 
Pour les moteurs à induction, les normes internationales d'efficacité suivantes ont été définies : IE1, IE2, IE3, IE4 et IE5. Les moteurs synchrones sont souvent appelés moteurs synchrones à aimant permanent (PMSM), moteurs BLDC (CC sans balais) ou SyncRM (moteurs à réluctance synchrones). 
 
Tous ces types de moteurs peuvent être contrôlés via nos variateurs de fréquence.
fr
Quelle est la difference entre un «Kick-start» et un «Soft-start» ?
Les démarrages «Kick-start» et «Soft-start» sont deux façons différentes de démarrer un moteur ou un ventilateur. 
 
Lors du démarrage «Kick-start», le moteur accélérera immédiatement de l'arrêt à la vitesse maximale. Après cette période de démarrage (généralement 8 à 10 s), le moteur ralentira vers le point de consigne de vitesse demandé. Cette méthode de démarrage est souvent utilisée pour éviter le calage du moteur à basse vitesse. L'inconvénient est la contrainte mécanique au démarrage et un courant de démarrage moteur élevé. 
 
Lors du démarrage «Soft-start», le moteur accélérera en douceur de l'arrêt vers le point de consigne de vitesse du ventilateur demandé. Cette méthode de démarrage vous offre l'avantage de réduire les contraintes mécaniques et les courants de démarrage du moteur.
fr
Quelle est la longueur de cable maximale pour un reseau Modbus RTU ?
Nous recommandons que la longueur totale du câble par segment ne dépasse pas 1.000 m (Longueur totale du câble = somme de la ligne principale du réseau et de toutes les branches). Évitez des branches sur la ligne principale. Si des branches sont présentes, elles doivent être aussi courtes que possible. 
 
La longueur totale de toutes les branches ne doit pas dépasser 20 m. Lorsque la longueur totale du câble devient trop élevée, la communication Modbus RTU sera perturbée. Pour compenser ces pertes de communication dues à la longueur du câble, un répéteur Modbus (par exemple DPOM-24-20) peut être utilisé pour compenser la longueur du câble.
fr
Un appareil Sentera avec communication Modbus RTU peut-il fonctionner de maniere autonome ?
Oui. Tous les appareils Sentera avec communication Modbus RTU peuvent être utilisés de manière autonome ou intégrés dans un réseau Modbus RTU. Dans de nombreuses situations, les réglages des paramètres par défaut seront suffisants pour commencer à utiliser le produit. Pour les applications où certains paramètres doivent être ajustés ou optimisés, nous vous conseillons d'utiliser le logiciel gratuit 3SModbus de Sentera. Connectez l'appareil Sentera à votre ordinateur et le logiciel 3SModbus reconnaîtra automatiquement l'appareil connecté. Les registres d'entrée Modbus sont en lecture seule, les registres de stockage peuvent être modifiés.
fr