Est-il avantageux de débourser pour un échangeur d'air récupérateur de chaleur ?
&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Un ventilateur récupérateur de chaleur (VRC) est sans conteste le meilleur appareil pour la ventilation mécanique d&#39;une habitation dans un climat comme le nôtre&lt;/strong&gt;. Si l&#39;échangeur d&#39;air ne récupère pas la chaleur, vous jetez carrément dehors votre air chèrement chauffé ! En préchauffant l&#39;air entrant, le VRC &lt;strong&gt;limite grandement les dépenses en chauffage&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;&lt;h3&gt;Fonctionnement du VRC&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;Un VRC récupère &lt;strong&gt;de 50 à 90 % de la chaleur &lt;/strong&gt;(les modèles homologués Energy Star récupèrent au moins 60% de la chaleur par une température extérieure de -25 degrés Celsius). Ces chiffrent parlent d&#39;eux-mêmes !  Le VRC est d&#39;ailleurs obligatoire dans les constructions neuves.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Choisissez un modèle écoénergétique doté d’un moteur à commutation électronique (MCE ou ECM en anglais).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour en savoir plus, voyez cette fiche :&lt;a href=&quot;<link> target=&quot;_blank&quot;&gt; Le VRC: une garantie d’économies d’énergie, surtout au Québec !&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;* Note sur les ventilateurs récupérateurs d&#39;énergie (VRE)&lt;/strong&gt; : un VRE remplit les mêmes fonctions qu&#39;un VRC, sauf qu&#39;il peut en plus récupérer l&#39;humidité de l&#39;air sortant pour l&#39;insuffler dans l&#39;air entrant. Ceci est utile uniquement dans les maisons de grande superficie avec peu d&#39;occupants et donc peu de sources d&#39;humidité. Les VRE ont généralement un taux de récupération de la chaleur inférieur à celui d&#39;un bon VRC et ne sont pas le meilleur choix dans la majorité des cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;
fr
Les échangeurs d'air Venmar Solo Duo sont-ils éligibles à des points LEED ?
&lt;p&gt;Vous avez raison d&#39;être préoccupé par la &lt;a href=&quot;/guides/3577/les-moisissures-dans-les-maisons-eviter-quelles-se-forment/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;présence de moisissures dans votre habitation et de vouloir améliorer la qualité de votre air intérieur&lt;/a&gt;. Les moisissures sont en effet à l&#39;origine de nombreux troubles de santé.&lt;/p&gt; &lt;h3&gt;&lt;a href=&quot;/guides/2565/ventilation-de-la-maison-les-dix-points-a-retenir/&quot;&gt;VRC ou VRÉ&lt;/a&gt; ?&lt;/h3&gt; &lt;p&gt;Un ventilateur récupérateur de chaleur (VRC) est un appareil de ventilation qui aide à purifier votre air en évacuant l&#39;air vicié vers l&#39;extérieur et en le remplaçant par de l&#39;air frais. En hiver, un VRC va au passage extraire la chaleur de l&#39;air intérieur, et l&#39;insuffler dans l&#39;air extérieur entrant, afin bien sûr de maintenir une température comfortable dans l&#39;habitation et de réduire la consommation d&#39;énergie pour le chauffage. Ce qu&#39;un VRC ne fait pas, c&#39;est contrôler l&#39;humidité. Lorsque l&#39;air extérieur est particulièrement humide - phénomène fréquent en été - un VRÉ va le déshumidifier avant de le faire entrer dans la maison. Inversement, si l&#39;air extérieur s&#39;avérerait très sec, comme en hiver, le VRÉ va transférer une partie de l&#39;humidité contenue dans l&#39;air vicié vers l&#39;air entrant. &lt;/p&gt; &lt;h3&gt;Quel appareil se procurer ?&lt;/h3&gt; &lt;p&gt;Le Venmar qui correspond le mieux à votre besoin est sans doute le Venmar Duo 1.2. Celui-ci évacuera l&#39;humidité que vous craigniez et récupérera l&#39;énergie. Il vaut 3 points LEED en tout : 1 point sous QEI-3.1 et 2 points sous QEI-4.2.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Bons travaux,&lt;/p&gt;
fr
Nous avons un système de récupération de chaleur statique (un VRC sans ventilateur). Comment doit être installé ce système? Je pense à lui ajouter 2 ventilateurs. Est-ce possible?
&lt;p&gt;Bonjour Guy et Linda, &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Premièrement, notez que votre situation est bien particulière. Nous n&#39;avions jamais vu un tel système (serait-il possible de connaître la marque si possible ?). Ceci dit, le système de distribution, visible d&#39;après les croquis que vous nous avez fait parvenir, ne semblent pas causer de problèmes, pas plus que les points de localisation de reprise d&#39;air. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Le problème réside donc uniquement dans votre boîtier... fort particulier. Il y a effectivement un noyau d&#39;échange de chaleur, mais l&#39;absence de ventilateur est bien intriguant. Sans ventilateur, la récupération de chaleur est totalement dépendante de la différence de pression à l&#39;intérieur de la maison. Ce qui sera produit par une fuite, ou par le vent, mais il est très improbable que cela suffise à une bonne ventilation, surtout si votre maison est très étanche. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Nous vous conseillons donc de changer le boitier de votre système pour un vrai VRC, avec ventilateur intégré. La méthode que vous proposez, soit d&#39;ajouter 2 ventilateurs, pourrait s&#39;avérer plus dispendieuse, surtout si vous optez pour des modèles efficaces et silencieux. Le coût annuel de fonctionnement des ventilateurs pourraient aussi s&#39;avérer plus important que celui d&#39;un VRC. De plus, l&#39;ajout des ventilateurs ne vous apportera aucun contrôle des niveaux de ventilation, ce qui sera assuré par une programmation de votre futur VRC.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Nous vous conseillons finalement de prendre rendez-vous avec un technicien du programme &lt;a href=&quot;<link> rel=&quot;nofollow noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;RénoClimat&lt;/a&gt;. Ces professionnels pourront effectuer un test d&#39;infiltrométrie et une évaluation globale du niveau d&#39;efficacité énergétique de votre maison. Il est possible que votre maison ne nécessite finalement pas de système de ventilation. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Une excellente semaine à vous et bons travaux !&lt;/p&gt;
fr