Connaissez-vous une solution à une eau ferrugineuse dans un puits de surface?
&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fer dans l’eau potable ne comporte pas de risques pour la santé.  Les critères de qualité de l’eau potable reliée au contenu en fer sont donc basés sur les préférences esthétiques des consommateurs : celui du gouvernement du Canada est de ≤0,3mg/L(ppm).  Le fer dans l’eau peut aussi être désagréable puisque l’eau peut être colorée et tâcher les appareils et le linge. Normalement le fer est soluble dans l’eau, mais le contact avec l’oxygène (dans l’atmosphère, par exemple) le fait précipiter pour former des particules de fer insoluble.  Les puits de surface (peu profonds, plus en contact avec l’atmosphère) sont donc plus propices à générer de l’eau qui contient des particules ferreuses que les puits forés, qui produiront une eau avec du fer dissous.  La présence du fer dans l’eau est directement en lien avec son contenu en manganèse, ces paramètres sont donc souvent groupés ensemble.  &lt;/p&gt;&lt;div&gt;  &lt;/div&gt; &lt;div&gt;Bactéries de fer&lt;/div&gt; &lt;div&gt;Souvent, un problème de fer est le résultat direct d&#39;une infestation des bactéries de fer. Bien que ces bactéries ne présentent pas un risque sanitaire, elles peuvent obstruer des tuyaux et des valves, et leur accumulation peut devenir problématique avec le temps. Pour savoir si votre eau en est affectée, inspectez la cuve de la toilette, s’il existe un film gluant rougeâtre sur les surfaces, vous avez probablement des bactéries de fer dans votre système. On peut y remédier de manière temporaire par un nettoyage du puits à l&#39;aide du traitement &quot;chloration de choc&quot;, traitement direct d&#39;un circuit de puits avec une solution de 200 mg/l d&#39;agent de blanchiment de chlore. Cette solution forte en chlore est tenue dans le circuit de puits pendant au moins huit heures avant d&#39;être rincé. La chloration de choc ne résoudra pas le problème de manière permanente, mais elle permettra de garder le contrôle sur les bactéries. Commencer par ce traitement, recommandé pour le fonctionnement réussi de n&#39;importe quel équipement de traitement de l&#39;eau, avant de choisir un équipement qui enlèvera le fer. Voyez la fiche chloration de choc du gouvernement d&#39;Alberta:  (en Anglais).&lt;/div&gt; &lt;div&gt;&lt;a href=&quot;<link> rel=&quot;nofollow noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;<link> &lt;div&gt; &lt;/div&gt; &lt;div&gt;Aération par injection&lt;/div&gt; &lt;div&gt;Les filtres d&#39;aération par injection emploient l&#39;oxygène dans l&#39;air pour oxyder le fer dans l&#39;eau. Un petit  injecteur d&#39;air (type venturi) est installé entre la pompe et le réservoir sous pression pour forcer l&#39;air dans l&#39;eau. Le fer s&#39;oxyde pour former des particules de rouille qui sont alors enlevées par un filtre. Quelques compagnies, qui vendent ces unités, affichent des possibilités d&#39;enlèvement de fer jusqu&#39;à 30 mg/l. Les eaux élevées enfer exigent souvent des équipements supplémentaires, tel que des réservoirs de conservation, des valves de dégagement d&#39;air et des dispositifs de mélange d&#39;air et des conditions d&#39;utilisation particulières.&lt;/div&gt;&lt;div&gt; &lt;/div&gt; &lt;div&gt;Les filtres « Greensand » de manganèse&lt;/div&gt; &lt;div&gt;Le filtre de fer de Greensand de manganèse était avant le dispositif le plus commun d&#39;enlèvement de fer. Il peut être employé avec succès pour des concentrations en fer jusqu&#39;à approximativement 6 mg/l.  Le fer est oxydé par un enduit sur le Greensand de manganèse. Le Greensand doit être régénéré périodiquement avec du permanganate de potassium pour régénérer le niveau de l&#39;oxygène sur le Greensand. L&#39;exploitation d&#39;un tel système exige d&#39;autres manipulations, informez-vous chez les manufacturiers.&lt;/div&gt;&lt;div&gt; &lt;/div&gt;&lt;div&gt;Chloration-filtration&lt;/div&gt; &lt;div&gt;Un autre système pour l&#39;enlèvement de fer est chloration. La chloration et la filtration peuvent enlever des concentrations élevées de fer, des bactéries de fer et du gaz de sulfure d&#39;hydrogène. Le fer est oxydé par le chlore. Un filtre de sédiment est utilisé pour enlever les particules de rouille, et un filtre de charbon actif est utilisé pour enlever le chlore excessif. Le pH de l&#39;eau doit être au-dessus de sept.&lt;/div&gt; &lt;div&gt; &lt;/div&gt; &lt;div&gt;Aération, sédimentation et filtration&lt;/div&gt; &lt;div&gt;Des niveaux élevés de fer peuvent être enlevés de l&#39;eau en l&#39;aspergeant dans un réservoir, processus qui fait précipiter les particules de fer. Les particules supplémentaires sont enlevés par le re-pompage à travers un filtre de sédiment.&lt;/div&gt; &lt;div&gt; &lt;/div&gt;&lt;div&gt;Consultez le &lt;a href=&quot;<link> rel=&quot;nofollow noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;<link> (anglais) pour des exemples de produits disponibles. Une fois que vous avez ciblé le bon produit, vous pouvez appeler aux détaillants locaux  ou en commander un par internet.  &lt;/div&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;
fr
Est-ce nécessaire de poser une colonne contre le radon à 22 Bq / mètre cubique?
&lt;p&gt;Bonjour Marie, &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Il n&#39;est pas nécesaire de poser un geste contre le radon avec un taux aussi faible. Toutefois, puisque vous rénover votre sous-sol et que la &lt;a href=&quot;<link> target=&quot;_blank&quot;&gt;mise en place de mesures pour contrer le radon est facile à effectuer et très faible prix&lt;/a&gt;, nous vous le conseillons.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Si les taux viennent à changer, vous n&#39;aurez pas à procéder à de coûteuses rénovations. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Bons travaux !&lt;/p&gt;
fr
Est-ce qu'il est plus risqué de vivre directement sur une dalle de béton chauffante compte tenu que le radon serait plus susceptible d'être présent?
&lt;p&gt;Bonjour, le radon est un gaz donc il va s&#39;insinuer à travers n&#39;importe quelle fissure. C&#39;est pourquoi, la laine de roche ne pourra pas contenir ce gaz. La façon la plus appropriée pour ne pas risquer d&#39;avoir du radon en forte concentration chez soi est d&#39;installer un système de dépréssurisation passive (ou active)... Cela peut paraître bien technique mais ça consiste seulement à passer une colonne d&#39;environ 3 pouces à côté de la colonne de plomberie (mais attention : il faut que ce soit une colonne totalement indépendante!) et à la relier jusqu&#39;au toit pour évacuer le gaz radon à l&#39;extérieur de la maison. Le radon venant du sol et emprisonné sous la dalle cherchera à sortir par le moyen le plus simple et la colonne de radon, permet d&#39;évacuer le radon par tirage naturel. Vous pouvez aussi activer le système de dépressurusation en ajoutant un ventilateur mais normalement le système passif est suffisant (vous pouvez faire des tests de radon une fois la construction terminée pour vous en assurer). Installer la colonne (passive) coûte environ 200$. Ça serait dommage de s&#39;en priver vu la dangerosité de ce gaz (environ 430 morts au Québec par année attribuées à une exposition prolongée au gaz radon). Je vous invite à surveiller le site d&#39;Écohabitation pour des actualités à ce sujet et de télécharger ces deux guides (gratuits) sur le site de la SCHL (<link> <link> •Le Radon : guide à l&#39;usage des propriétaires canadiens (numéro de référence : 61328) •Réfection de maisons affichant une teneur élevée en radon - une démonstration canadienne (numéro de référence : 66064)&lt;/p&gt;
fr